http___bg.grundfos.com_service-support_support-contact_faq_how-do-i-set-the-motor-protection.html_1.xml
1.1 2.1 3.1 4.1 5.1 6.1 7.1 8.1 9.1 9.2 9.3 10.1 11.1 12.1 12.2
Настройване на защитата на двигателя при потопяема помпа Вграденият изключвател по ток в защитата на двигателя трябва да изключва при студен старт за по-малко от 10 секунди с пет пъти по-голям ток през двигателя от обозначения на табелката с номиналните стойности. С оглед да се осигури възможно най-добра защита на потопяемия двигател, защитния прекъсвач трябва да бъде настроен в съответствие със следните правила: Настройте изключвателя по ток според обозначения максимален ток на двигателя. Оставете помпата да работи за половин час на нормална мощност. Настройте изключвателя по ток последователно на по-ниски стойности, докато се достигне точката на изключване. След това настройте изключвателя по ток на 5% над тази точка на изключване. Внимание Ако характеристиката на задействане на превключвателя за защита на двигателя не отговаря на тези изисквания, гаранцията на двигателя няма да важи. Максималната стойност на настройката на изключвателя по ток не трябва да надвишава максималния ток на двигателя, обозначен на табелката с номинални стойности. За двигатели с намотки за стартиране в режим "звезда-триъгълник" действайте както следва, когато настройвате превключвателя за защита на двигателя, но имайте предвид, че настройката му не трябва да надвишава максималната стойност от: Настройка на превключвателя за защита = обозначения макс. ток x 0.58 Максимално допустимото време за стартиране при "звезда-триъгълник" или за превключватели с автотрансформатори е 2 секунди. Grundfos предлага различни устройства за защита на двигатели, например модула MP204; за повече информация вж. CAPS.
1.1 2.1 3.1 4.1 5.1 6.1 7.1 8.1 9.1 9.2 9.3 10.1 11.1 12.1
Setting the motor protection on a submersible pump The overcurrent release integrated into the motor-protection switch must trip on cold start in less than 10 seconds at five times the maximum motor current stamped on the rating plate. In order to provide the best possible protection to the submersible motor, the motor-protective switch should be set in accordance with the following guidelines: Set overcurrent release to the stamped maximum motor current. Let the pump run for half an hour at normal power. Set the overcurrent release successively lower until the trip point is reached. After that, set the overcurrent release 5% above this trip point. Caution If the tripping characteristic of the motor-protection switch does not fulfil these requirements, the motor warranty is void. The maximum adjustment value of the overcurrent release must not exceed the maximum motor current stamped on the rating plate. For motors wound for star-delta start-up, proceed as follows when setting the motor-protection switch, but note that the protective switch setting must not exceed a maximum value of: Protective switch setting = stamped max. current x 0.58. The maximum permissible start-up time for star-delta starters or for motor switches with autotransformers is 2 seconds. Grundfos offers different devices for motor protection like the MP204 module, for further information, refer to CAPS.