http___bg.honiele.com_hs2-10-power-surge-protector-product__1.xml
1.1 2.1 3.1 4.1 5.1 6.1 7.1 8.1 9.1 10.1 11.1 12.1 13.1 14.1 15.1 16.1 17.1 18.1 19.1 20.1 21.1
Характеристики/Предимства Лесен монтаж или модернизиране Монтиране на Din релса Безопасен/самозащитен дизайн Дистанционен индикатор (опция) с 3-пинов NO/NC контакт IP20 безопасен за пръсти дизайн Визуален индикатор Малък отпечатък на крака Лист с данни Формат на приставката HS25-D10 е гамата от устройства за разреждане на индуцирани преходни пренапрежения (Тип 3 / Клас III), в съответствие с EN/IEC 61643-11.Формат на приставката за DIN шина. Възможност за освобождаване на индуцирани скокове на напрежение (8/20 us).За много фина защита на чувствително оборудване (1,2/50 us).Монтаж след защита от тип 2. ■Подходящ като последен етап на защита в панели с монтирани защитни устройства тип 2 нагоре.Остатъчното напрежение вляво надолу по веригата е по-малко, отколкото за Тип 1 или 2. Те трябва да бъдат инсталирани възможно най-близо до защитеното оборудване. ■Капацитет на разряд с форма на вълната 8/20 us.Imax: 10 kA. ■Изключителни устройства за TNS, TNC, TT, IT заземителни системи. ■Изключителни устройства, които са съвместими с комуникационни мрежи по електропроводи. ■Biconnect – два вида клеми: за твърд или гъвкав кабел и за гребенови шини тип вилица. ■ Предлага се с опция за дистанционно сигнализиране. Размери Предишна: 2021 Китайска шина с нов дизайн Mcb - HM232-125/HM234-125 Автоматичен прекъсвач с остатъчен ток със защита от свръхток (RCBO) – HONI electric Следващия: на едро 3 фаза 10-20ka 385V SPD,защита от пренапрежение,мълниезащита клас II+III spd HS2-20
1.1 2.1 3.1 4.1 5.1 6.1 7.1 8.1 8.2 9.1 10.1 11.1 12.1 13.1 14.1 15.1 16.1 17.1 18.1 18.2 18.3 18.4 19.1 19.2 20.1 20.2 20.3 21.1 22.1 23.1 24.1
Features/Benefifits Easy installation or retrofifit Din-rail mountable Fail-safe /self-protected design IP20 fifinger-safe design Small foot print Plug-in format HS210-I-50 is the most robust range of Type 1/Class I lightning current arresters, able to discharge energy (current) from a direct lightning strike (10/350) on an external lightning protection system (LPS) or overhead supplies, in accordance with EN/IEC 61643-11. DIN rail monobloc format. ■Suitable as a fifirst step of protection in incoming power supply panels and in areas of high atmospheric exposure. ■Discharges impulse currents with a 10/350 us waveform: 50 kA per phase. ■Exclusive devices for TNS, TNC, TT , IT earthing systems. ■Exclusive devices which are compatible with Power Line Communication networks. ■Biconnect – two types of terminal: for rigid or flflexible cable and for fork type comb busbar. Data sheet Dimensions ●The power must be cut off before installation, and live operation is strictly prohibited ●It is recommended to connect a fuse or automatic circuit breaker in series at the front of the lightning protection module ●When installing, please connect according to the installation diagram. Among them, L1, L2, L3 are phase wires, N is the neutral wire, and PE is the ground wire. Do not connect it wrongly. After installation, close the automatic circuit breaker (fuse) switch ●After installation, check whether the lightning protection module is working properly 10350gs, discharge tube type, with window: during use, the fault display window should be checked and checked regularly. When the fault display window is red (or the remote signal terminal of the product with remote signal output alarm signal), it means the lightning protection module In the event of failure, it should be repaired or replaced in time. ●Parallel power supply lightning protection modules should be installed in parallel (Kevin wiring can also be used), or double wiring can be used. Generally, you only need to connect any one of the two wiring posts. The connecting wire must be firm, reliable, short, thick, and straight. Previous: HS2-I-15 Power Surge Protector Next: HS2XJ Data and Signal Surge Protection