http___bg.grundfos.com_service-support_support-contact_faq_the-heating-system-does-not-reach-a-sufficient-temperature.html_1.xml
1.1 2.1 3.1 3.2 4.1 5.1 6.1 7.1 8.1 9.1 10.1 10.2 11.1 12.1 13.1 14.1 15.1 15.2 16.1
Вероятна причина за неизправността Активен е автоматичният нощен режим. Хидравличните условия са се изменили. Помпата трябва да се адаптира към тях. Когато е активиран нощен режим Включете нощния режим с Бутон 4. В режим "AutoAdapt" Вероятна причина за неизправността: Функцията "AutoAdapt" не може да адаптира правилно отоплителната система. Отстраняване Изключете помпата за 5 минути от ключа на електрозахранващата линия (не ключа на самата помпа), след което отново я включете. Използвайте Бутон 5, за да преминете през възможните криви, докато се реактивира "AutoAdapt". На автоматичната настройка може да са нужни няколко часа, за да се адаптира към системната крива. Ако тази мярка не доведе до желания резултат, помпата може да се конфигурира за конкретна крива. Отстраняване Започнете с Бутон 5 да превключвате през четирите възможни криви - пропорционални и по постоянно налягане - и изпробвайте всяка от настройките за около два часа. Ако не се усеща повишаване на топлоподаването: Използвайте Бутон 5, за да превключите на Постоянна скорост II, и изпробвайте тази настройка за приблизително 2 часа. Ако няма повишаване на топлоподаването, превключете на ниво Постоянна скорост III Ако няма повишаване на топлоподаването, обадете се на техник от специализираната фирма.
1.1 2.1 3.1 3.2 4.1 5.1 6.1 7.1 8.1 9.1 10.1 10.2 11.1 12.1 13.1 14.1 15.1 15.2 16.1
Possible cause of fault Automatic night set-back is active The hydraulic conditions have changed. The pump must adapt to these. When night set-back is activated Switch on night set-back using Button 4. In "AutoAdapt" mode Possible cause of fault: The "AutoAdapt" function is unable to correctly adapt the heating system. Remedy Switch off the pump for 5 minutes using the power switch on the electrical supply line (not the switch on the pump) and then switch back on. Use button 5 to cycle through the possible curves until "AutoAdapt" has been reactivated. The automatic setting may need up to a few hours to adapt to the system curve. If this measure does not lead to the desired outcome, the pump can be configured to (specific) curves. Remedy Begin by using button 5 to switch through the four possible proportional and constant pressure curves, and test each setting for approximately two hours. If no increase in the heat supply is detected: Use button 5 to switch to Constant Speed II and test this setting for approximately 2 hours. If there is no increase in the heat supply, switch to Constant Speed Level III If there is no increase in the heat supply, please call your specialist technician.