http___bg.heatexchanger-spl.com_evaporative-condenser-cross-flow-product__1.xml
1.1 2.1 3.1 4.1 5.1 6.1 7.1 8.1 9.1 10.1 11.1 12.1 13.1 14.1 15.1 15.2 15.3 15.4 16.1
Изпарителен кондензатор - напречен поток Подробности за продукта Продуктови етикети ■ Непрекъсната намотка без заваряване на шев ■ SS 304 намотки с ецване и пасивиране ■ Вентилатор с директно задвижване спестява енергия ■ Електронен дескалар за намаляване на цикъла на издухване ■ Патентована дюза без запушване •Материал на конструкцията: Панели и намотки се предлагат в поцинкована, SS 304, SS 316, SS 316L. •Подвижни панели (по избор): За лесен достъп до бобината и вътрешните компоненти за почистване. •Циркулационна помпа: Мотор на Siemens / WEG, стабилен ход, нисък шум, голям капацитет, но ниска мощност. •Разглобяем Drift Eliminator: Некорозионно PVC, ексклузивен дизайн PПринцип на работа: Серията BTC-S използва комбинираната технология на потока, която подобрява ефективността на охлаждане на технологична вода, гликол-воден разтвор, масло, химикали, фармацевтични течности, киселини за охлаждане на машини и всякакви други технологични течности. Технологичният флуид циркулира вътре в намотката, откъдето се разсейва топлината. Впръскване на вода и чист въздух паралелно над кондензиращата намотка, което помага за намаляване на образуващи мащаб „горещи точки“ които могат да бъдат намерени в други конвенционални охладителни кули. Процесната течност губи своята чувствителна / латентна топлина, докато се движи отдолу нагоре във вътрешността на бобината, напръскана с вода и индуциран въздух. Намаляването на изпарителния охлаждащ компонент помага да се сведе до минимум образуването на котлен камък на повърхността на намотката. Част от тази изпарена топлина се изхвърля странично към атмосферата от индуцирания въздух. Неизпарената вода пада през секцията за пълнене, където се охлажда от втори поток чист въздух с помощта на изпарителна среда за пренос на топлина (запълвания) и в крайна сметка до картера в дъното на кулата, където се рециркулира от помпата нагоре през системата за разпределение на водата и обратно надолу по намотките.
1.1 2.1 3.1 4.1 5.1 6.1 7.1 8.1 9.1 10.1 11.1 12.1 13.1 14.1 15.1 15.2 15.3 15.4 16.1
Evaporative Condenser – Cross Flow Product Detail Product Tags ■ Continuous Coil with no seam welding ■ SS 304 coils with Pickling & Passivation ■ Direct Drive Fan saving Energy ■ Electronic De-scalar to reduce Blow down cycle ■ Patented Clog free nozzle •Material of Construction: Panels and Coil available in Galvanized, SS 304, SS 316, SS 316L. •Removable Panels (optional): To easily access the Coil and Internal components for cleaning. •Circulating Pump: Siemens /WEG Motor, Steady running, low noise, Large Capacity but low power. •Detachable Drift Eliminator: Non corrosive PVC, Exclusive design Principle of Operation: The BTC-S series uses the combined flow technology, which improves the efficiency of cooling of process water, glycol-water solution, oil, chemicals, pharma liquids, machine cooling acids and any other process fluids. The process fluid is circulated inside the coil from where heat is dissipated. Spray Water and fresh air flow parallel over the condensing coil, which helps to reduce the scale forming “hot spots” that may be found in other conventional Cooling towers. The Process fluid loses its Sensible / Latent Heat as it travels from bottom to top inside the coil sprayed with water and induced air. Reduction in Evaporative cooling component helps to minimize the formation of scale on the coil surface. A portion of this evaporated heat is discharged sideways to atmosphere by the induced air. The non-evaporated water falls down through the fill section, where it is cooled by a second fresh air stream using evaporative heat transfer media (Fills) and eventually to the sump at the bottom of the tower, where it is recirculated by the pump up through the water distribution system and back down over the coils.