http___bg.grundfos.com_service-support_support-contact_faq_how-can-the-sq-sqe-be-protected-against-dry-running.html_1.xml
1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3
Помпите SQ са с вградена защита срещу работа на сухо, която не изисква съответен сензор за ниво. Ако липсва вода, помпата се изключва след достигане на настроената стойност за тока, за да се предпази двигателят от прегряване. В крайна сметка софтуерът, вграден в контролера CU 300/301, проверява нивото на консумация на мощност. Ако консумацията на мощност е много малка, помпата се изключва за пет минути. След изтичането на това време се опитва автоматично рестартиране. Стойността на тока, при която помпата трябва да се изключва, се конфигурира по време на пускането в експлоатация на SQE през дистанционното управление R100 или Grundfos GO. Препоръчителните стойности за настройка са дадени в инструкциите за експлоатация. Ако работнaта кривa се промени, трябва да се изчисли нова стойност за изключване с помощта на инструмента за компютър "SQE – изчисляване на променлива скорост".
1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3
SQ pumps have integrated dry-running protection that does not require a corresponding level sensor. If there is a lack of water, the pump is switched off after the preset current value is reached to prevent the motor from overheating. To this end, the software integrated into the CU 300/301 controller verifies the level of power consumption. If power consumption is too low, the pump is switched off for five minutes. Once this time has passed, an automatic restart is attempted. The current value at which the pump is to switch off is configured during commissioning of the SQE using remote control R100 or Grundfos GO. Recommended adjustment values are provided in the operating instructions. If the performance curve changes, a new switch-off value will have to be calculated using the PC tool ‘SQE – calculating variable speed’.