http___bg.grundfos.com_service-support_support-contact_faq_the-pump-is-making-noise.html_1.xml
1.1 2.1 3.1 4.1 5.1 6.1 6.2 7.1 8.1 9.1 10.1 11.1 12.1
Вероятна причина за неизправността Въздух в помпата Отстраняване Помпата се самообезвъздушава. Проверете на дисплея настройката за управление на помпата. За да се обезвъздуши бързо помпата, настройте я на Ниво на скорост III с Бутон 5 и я оставете да работи половин час. След това използвайте Бутон 5, за да я върнете на първоначалната настройка за управление. Ако това не реши проблема, обадете се на професионалния си инсталатор. Вероятна причина за неизправността Входното налягане е твърде ниско Отстраняване Тези неизправности могат да бъдат отстранявани само от специализирана фирма. Обадете се на професионалния си инсталатор.
1.1 2.1 3.1 4.1 5.1 6.1 6.2 7.1 8.1 9.1 10.1 11.1 12.1
Possible cause of fault Air in the pump Remedy The pump is self-venting. Note the pump's control setting on the display. In order to vent the pump rapidly, set the pump to Speed Level III using button 5 and let it run for half an hour. Then use button 5 to return to the original control setting. If this does not solve the problem, please call your professional installer. Possible cause of fault Inlet pressure too low Remedy These faults can only be remedied by a specialist company. Call your professional installer.