http___bg.grundfos.com_service-support_support-contact_faq_what-should-be-done-if-the-pump-motor-s-current-exceeds-full-load-current.html_1.xml
1.1 2.1 2.2
Има няколко причини, поради които допустимият ток при пълно натоварване може да бъде надвишен при работа на помпата: Поднапрежение, дебалансиран ток в трифазните двигатели, късо съединение в двигателя, неправилно опроводяване или неизправни електрически връзки, голям вискозитет или плътност на работната течност или износена или блокирана помпа. Но е възможно също помпата да е недооразмерена за съответното приложение, както е възможно тя да работи с по-голям от номиналния дебит. В такъв случай се опитайте да затворите частично спирателния кран от нагнетателната страна, за да дроселирате дебита, докато токът на двигателя се върне в приемливите граници.
1.1 2.1 2.2
There are several reasons as to why the permitted full load current could be exceeded when operating the pump: Undervoltage, current imbalance in three-phase motors, motor has a short circuit, incorrect wiring or faulty electrical connections, viscosity or density of the pumped medium too high, or the pump is worn or blocked. However, the pump may also be undersized for the application in question, and may be operating in excess of its nominal flow rate. In this case, try to partially close the shut-off valve on the pressure side in order to throttle the flow rate until the motor current returns to the acceptable limits.