http___bg.honiele.com_hs2-60-power-surge-protector-product__1.xml
1.1 2.1 3.1 4.1 5.1 6.1 7.1 8.1 9.1 10.1 11.1 12.1 13.1 14.1 15.1 16.1 17.1 18.1
HS25-B60 е гамата от устройства за разреждане на индуцирани преходни пренапрежения (Тип 1+2 / Клас I+II), в съответствие с EN/IEC 61643-11.Формат на приставката за DIN шина. Възможност за разреждане на токове на мълния (10/350us) и индуцирани скокове на напрежение (8/20 us). ■Подходящ за втория етап на защита в разпределителните табла. ■Капацитет на разряд с форма на вълната 8/20 us.Imax: 60 kA. ■Изключителни устройства за TNS, TNC, TT, IT заземителни системи. ■Изключителни устройства, които са съвместими с комуникационни мрежи по електропроводи. ■Biconnect – два вида клеми: за твърд или гъвкав кабел и за гребенови шини тип вилица. ■ Предлага се с опция за дистанционно сигнализиране. Размери Стандарт за дизайн на продукта: този продукт е проектиран в съответствие със съответните международни стандарти IEC и неговата производителност отговаря на изискванията на националния стандарт GB 18802.1-2011 „Защита от пренапрежение при ниско напрежение (SPD) част 1: изисквания за ефективност и методи за изпитване на предпазител от пренапрежение за разпределителна система с ниско напрежение”. Обхват на употреба на продукта: GB50343-2012 Технически кодекс за мълниезащита на сграда електронна информационна система 3 Избор на предпазител от пренапрежение: Първичният SPD трябва да бъде поставен в главната разпределителна кутия на входа на захранването на сградата. Характеристики на продукта: Този продукт има характеристиките на ниско остатъчно напрежение, бърза скорост на реакция, голям токов капацитет (импулсен ток Iimp(10/350us) е 25kA/ линия, дълъг експлоатационен живот, лесна поддръжка и удобна инсталация и т.н. 5.Работна температура: -25℃ ~+70℃, работна влажност: 95%. Осигуряване на качеството: Строг контрол върху избора на суровини. Специфично технологично ръководство за производството на всеки продукт. Завършена система за тестване на качеството на полуфабрикатите и готови продукти.
1.1 1.2 2.1 3.1 4.1 4.2 5.1 6.1 7.1 8.1 9.1 10.1 11.1 12.1 13.1 14.1 15.1 16.1 17.1 18.1
HS25-B60 is the range of devices for discharging induced transient overvoltages (Type 1+2 / Class I+II), in accordance with EN/IEC 61643-11. DIN rail plug-in format. Ability to discharge lightning currents (10/350us) and induced voltage surges (8/20 us). ■Suitable for the second stage of protection in supply distribution panels. ■Discharge capacity with an 8/20 us waveform. Imax: 60 kA. ■Exclusive devices for TNS, TNC, TT , IT earthing systems. ■Exclusive devices which are compatible with Power Line Communication networks. ■Biconnect – two types of terminal: for rigid or flflexible cable and for fork type comb busbar. ■Available with optional remote signalling. Dimensions product design standard: this product is designed according to relevant international standards IEC, and its performance meets the requirements of national standard GB 18802.1-2011 “low voltage surge protector (SPD) part 1: performance requirements and test methods of surge protector for low voltage distribution system”. Scope of product use: GB50343-2012 Technical Code for Lightning Protection of Building Electronic Information System 3 Selection of surge protector: The primary SPD must be set in the main distribution box at the entrance of building power supply. Product features: This product has the characteristics of low residual voltage, fast response speed, large current capacity (impulse current Iimp(10/350us) is 25kA/ line, long service life, simple maintenance and convenient installation, etc. Working temperature: -25℃ ~+70℃, working humidity: 95%. Quality assurance: Strict control on choose of the raw material sources. Speciific technology guide for the production of each product. Completed quality testing system for the semi-finished products and finised products.