http___bg.heatexchanger-spl.com_news_small-tips-on-spl-evaporative-condensers__1.xml
1.1 2.1 3.1 3.2 4.1 4.2 5.1 5.2 5.3 6.1 7.1 7.2 7.3 8.1 8.2 9.1 9.2 9.3 9.4 10.1 10.2 10.3 11.1 11.2 11.3 12.1 12.2 13.1 14.1 14.2 15.1 16.1 17.1 17.2 18.1 18.2 19.1 20.1
Не извършвайте никакви услуги на или близо до вентилаторите, двигателите или задвижванията или вътре в уреда, без първо да сте сигурни, че вентилаторите и помпите са изключени, заключени и маркирани. Проверете дали лагерите на двигателя на вентилатора са добре настроени, за да се предотврати претоварването на двигателя. В дъното на басейна със студена вода може да има отвори и / или потопени прегради. Бъдете внимателни, когато влизате в това оборудване. Горната хоризонтална повърхност на устройството не е предназначена за използване като разходка или работна платформа. Ако се желае достъп до горната част на устройството, купувачът / крайният потребител се предупреждава да използва подходящи средства, отговарящи на приложимите стандарти за безопасност на държавните органи. Разпръскващите тръби не са предназначени да издържат теглото на човек или да се използват като съхранение или работна повърхност за каквото и да е оборудване или инструменти. Използването им като повърхности за ходене, работа или съхранение може да доведе до нараняване на персонала или повреда на оборудването. Устройствата с елиминатори на дрейфа не трябва да бъдат покрити с пластмасов брезент. Персонал, изложен директно на изпускателната въздушна струя и свързаните с нея дрейфове / мъгли, генерирани по време на работа на водоразпределителната система и / или вентилатори, или мъгли, произведени от водни струи с високо налягане или сгъстен въздух (ако се използват за почистване на компоненти на системата с рециркулираща вода) , трябва да носят оборудване за защита на дихателните пътища, одобрено за такава употреба от държавните органи по безопасност и здраве при работа. Нагревателят за мивка не е проектиран да предотвратява заледяване по време на работа на уреда. Не използвайте нагревателя за мивка за продължителни периоди от време. Може да възникне състояние с ниско ниво на течност и системата няма да се изключи, което може да доведе до повреда на нагревателя и блока. Моля, обърнете се към Ограничението на гаранциите в пакета за подаване, приложим към и в сила по време на продажбата / покупката на тези продукти. В това ръководство са описани препоръчителните услуги за стартиране, експлоатация и изключване, както и приблизителната честота на всеки от тях. Устройствата SPL обикновено се инсталират веднага след изпращането и много от тях работят целогодишно. Ако обаче устройството трябва да се съхранява продължително време преди или след инсталирането, трябва да се спазват определени предпазни мерки. Например, покриването на устройството с прозрачен пластмасов брезент по време на съхранение може да улови топлина вътре в устройството, което може да причини повреда на пълнежа и други пластмасови компоненти. Ако устройството трябва да бъде покрито по време на съхранение, трябва да се използва непрозрачна, отразяваща брезент. Всички електрически, механични и въртящи се машини представляват потенциална опасност, особено за тези, които не са запознати с техния дизайн, конструкция и експлоатация. Затова използвайте подходящи процедури за блокиране. С това оборудване трябва да се вземат адекватни предпазни мерки (включително използването на защитни заграждения, когато е необходимо) както за предпазване на обществеността от нараняване, така и за предотвратяване на повреда на оборудването, свързаната с него система и помещенията. Не използвайте масла, съдържащи препарати за смазване на лагери. Детергентните масла ще отстранят графита в лагерната втулка и ще причинят повреда на лагера. Също така, не нарушавайте подравняването на лагерите, като затягате регулирането на капачката на лагера на ново устройство, тъй като то е фабрично регулирано на въртящия момент. Това оборудване никога не трябва да се експлоатира без всички вентилационни екрани, панели за достъп и врати за достъп на място. За защита на оторизиран персонал за обслужване и поддръжка, инсталирайте заключващ се изключващ превключвател, разположен в полезрението на уреда, на всеки вентилатор и двигател на помпата, свързани с това оборудване, в съответствие с практическата ситуация. Трябва да се използват механични и експлоатационни методи за защита на тези продукти срещу повреди и / или намалена ефективност поради възможно замръзване. Никога не използвайте разтворители на основата на хлорид или хлор, като белина или муриатична (солна) киселина за почистване на неръждаема стомана. Важно е да изплакнете повърхността с топла вода и да избършете със суха кърпа след почистване. Обща информация за поддръжката Услугите, необходими за поддържане на изпарително охлаждащо оборудване, са преди всичко функция от качеството на въздуха и водата в района на инсталацията. ВЪЗДУХ: Най-вредните атмосферни условия са тези с необичайни количества индустриален дим, химически изпарения, сол или тежък прах. Такива въздушни примеси се внасят в оборудването и се абсорбират от рециркулиращата вода, за да образуват корозивен разтвор. ВОДА:Най-вредните условия се развиват, когато водата се изпарява от оборудването, оставяйки след себе си разтворените твърди вещества, първоначално съдържащи се в подготвителната вода. Тези разтворени твърди вещества могат да бъдат алкални или киселинни и тъй като са концентрирани в циркулиращата вода, могат да предизвикат лющене или да ускорят корозията. l Степента на примесите във въздуха и водата определя честотата на повечето услуги за поддръжка и също така определя степента на пречистване на водата, която може да варира от обикновен непрекъснат кръвоизлив и биологичен контрол до сложна система за пречистване. Време за публикуване: май-14-2021
1.1 2.1 3.1 3.2 4.1 4.2 5.1 5.2 5.3 6.1 7.1 7.2 7.3 8.1 8.2 9.1 9.2 9.3 9.4 10.1 10.2 10.3 11.1 11.2 11.3 12.1 12.2 13.1 14.1 14.2 15.1 16.1 17.1 17.2 18.1 18.2 19.1 20.1
Do not perform any service on or near the fans, motors, or drives or inside the unit without first ensuring that the fans and pumps are disconnected, locked out, and tagged out. Check to ensure the fan motor bearings are set well to prevent motor overload. Openings and/or submerged obstructions may exist in the bottom of the cold water basin. Be careful when walking inside this equipment. The top horizontal surface of the unit is not intended for use as a walking surface or working platform. If access to the top of the unit is desired, the purchaser/end-user is cautioned to use appropriate means complying with applicable safety standards of governmental authorities. Spray pipes are not designed to support the weight of a person or to be used as a storage or work surface for any equipment or tools. Use of these as walking, working or storage surfaces may result in injury to personnel or damage to equipment. Units with drift eliminators should not be covered with a plastic tarpaulin. Personnel exposed directly to the discharge airstream and the associated drift/mists, generated during operation of the water distribution system and/or fans, or mists produced by high pressure water jets or compressed air (if used to clean components of the recirculating water system), must wear respiratory protection equipment approved for such use by governmental occupational safety and health authorities. The basin heater is not designed to prevent icing during unit operation. Do not operate the basin heater for extended periods of time. A low liquid level condition could occur, and the system will not shut off which could result in damage to the heater and unit. Please refer to the Limitation of Warranties in the submittal packet applicable to and in effect at the time of the sale/purchase of these products. Described in this manual are the recommended services for start-up, operation, and shutdown, and the approximate frequency of each. SPL units are typically installed immediately after shipment and many operate year round. However, if the unit is to be stored for a prolonged period of time either before or after installation, certain precautions should be observed. For instance, covering the unit with a clear plastic tarpaulin during storage can trap heat inside the unit, potentially causing damage to the fill and other plastic components. If the unit must be covered during storage, an opaque, reflective tarp should be used. All electrical, mechanical, and rotating machinery are potential hazards, particularly for those not familiar with their design, construction, and operation. Therefore, use appropriate lockout procedures. Adequate safeguards (including the use of protective enclosures where necessary) should be taken with this equipment both to safeguard the public from injury and to prevent damage to the equipment, its associated system, and the premises. Do not use oils containing detergents for bearing lubrication. Detergent oils will remove the graphite in the bearing sleeve and cause bearing failure. Also, do not disturb bearing alignment by tightening the bearing cap adjustment on a new unit as it is torque- adjusted at the factory. This equipment should never be operated without all fan screens, access panels, and access doors in place. For the protection of authorized service and maintenance personnel, install a lockable disconnect switch located within sight of the unit on each fan and pump motor associated with this equipment according to the practical situation. Mechanical and operational methods must be employed to protect these products against damage and/or reduced effectiveness due to possible freeze-up. Never use chloride or chlorine based solvents such as bleach or muriatic (hydrochloric) acid to clean stainless steel. It is important to rinse the surface with warm water and wipe with a dry cloth after cleaning. General Maintenance Information The services required to maintain a piece of evaporative cooling equipment are primarily a function of the quality of the air and water in the locality of the installation. AIR: The most harmful atmospheric conditions are those with unusual quantities of industrial smoke, chemical fumes, salt or heavy dust. Such airborne impurities are carried into the equipment and absorbed by the recirculating water to form a corrosive solution. WATER: The most harmful conditions develop as water evaporates from the equipment, leaving behind the dissolved solids originally contained in the make-up water. These dissolved solids may be either alkaline or acidic and, as they are concentrated in the circulating water, can produce scaling or accelerate corrosion. lThe extent of impurities in the air and water determines the frequency of most maintenance services and also governs the extent of water treatment which can vary from a simple continuous bleed and biological control to a sophisticated treatment system. Post time: May-14-2021