http___bg.grundfos.com_service-support_support-contact_faq_what-happens-if-the-pump-is-operating-too-far-to-the-left-on-the-curve.html_1.xml
1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6
Ако помпата работи далече вляво по кривата, това просто означава, че помпата покачва високо налягане, но при много малък или нулев дебит. Високото налягане в помпата натоварва работното колело и по такъв начин увеличава натиска върху лагерите на двигателя. В екстремни случаи това може да причини повреда на помпата и двигателя. Ако дебитът е под минималния дебит, необходим за помпата, работната течност също може да се загрее и да повреди помпата. Поради тази причина помпата трябва винаги да работи между долната и горната граница на дебита. В идеалния случай помпата трябва да работи колкото е възможно по-близо до точката на оптимален к.п.д., за да се осигури дълъг експлоатационен живот и да се сведе до минимум консумацията на енергия.
1.1 2.1 2.2 2.3
Power to the Pump An important step when selecting a centrifugal pump and an electric motor for an application or when troubleshooting operation issues is to determine how much power the pump should be using. The “by-the-book” approach references the pump curve, which shows the power requirement for the pump’s range of operation (head and flow rate). While that’s the best approach, a simple, universal formula based on the relationship of power, head, flow rate, and efficiency can provide realistic estimates for general planning or primary troubleshooting.