http___bg.grundfos.com_industries-solutions_industries_water-distribution.html_1.xml
1.1 2.1 2.2 3.1 3.2 4.1 4.2 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 6.3 7.1 7.2 8.1 8.2 8.3 8.4 9.1 9.2 9.3 10.1 11.1 12.1 13.1 14.1 14.2 14.3 15.1 15.2 15.3 16.1 17.1 17.2 18.1 18.2 18.3 19.1 20.1 20.2 20.3 20.4 21.1 22.1 22.2 22.3 23.1 23.2 24.1 25.1 25.2 26.1 26.2 27.1 27.2 28.1 29.1 29.2 29.3 29.4 30.1 30.2 30.3 31.1 32.1 33.1 34.1 35.1 36.1 37.1 38.1 39.1 40.1 41.1 42.1 43.1
Преглед Надеждното, чисто и безопасно разпределяне на питейната вода до домовете и обществените сгради очевидно е първият приоритет на всеки доставчик на вода. Все пак, течове и преливания може да костват на водоснабдителните фирми много повече отколкото загубите на вода от разпределителната система. Начинът на разпределяне на водата зависи от топографията и местните нормативни разпоредби, като за постигане на най-добри резултати често се използува комбинация от гравитачни тръби и тръбни системи под налягане. Grundfos can supply pumps and controls for the entire water distribution system, including main and local pumping stations, ensuring reliable management of pressure zones throughout the pipes network. Grundfos помага за намаляване разходите и за ограничаване загубите на вода в разпределителните системи чрез ефективно управление на налягането. Това става чрез компенсиране на свръхналяганията в тръбната система и чрез намаляване на хидравличния удар, който причинява нови пробиви. Demand Driven Distribution на Grundfos е решение с няколко помпи, работещо при пропорционално налягане, при което системата е проектирана да предоставя точния необходим дебит при исканото налягане с определен брой помпи, работещи в най-ефективната си точка, вместо една голяма помпа. Control MPC на Grundfos дава възможност за управление с пропорционално налягане, плавно повишаване и понижаване, каскадна работа на до шест помпи и мониторинг и контрол с ясни текстови съобщения. Control MPC на Grundfos работи с всички типове помпи, като предлага съществени икономически ползи от спестена електроенергия и намалени загуби от течове. Устойчивостта при системите за разпределяне на вода от даден източник изисква във времето помпеното оборудване да е с дълъг живот и да осигурява икономически ефективна и безпроблемна работа. Grundfos има цели десетилетия опит в разработването на управляващи и мониторинг системи за помпено оборудване и произвежда свои собствени двигатели на помпи за всякакви флуиди и дебити. С това се постига перфектно съответствие спрямо хидравлика, двигатели, електрическа част и всички останали механични компоненти, които изграждат една цялостна помпена система, гарантирайки възможно най-добрата ефективност (к.п.д.). Разработните от Grundfos високоефективни двигатели със или без вградено или външно задвижване с променлива скорост, отговарят, а понякога надхвърлят изискванията, поставени от законовите разпоредби за ефективност на двигателите по света. Съобразявайки това, средно 85% от общите експлоатационни разходи (LCC) за една обикновена помпена система са енергийни разходи; преминаването към технология с високоефективни двигатели може да означава намаляване на (LCC) с до 50% и намаляване негативното влияние върху околната среда. Системите за контрол и мониторинг увеличават потенциала за подобряване както на ефективността, така и на надеждността. Grundfos предлага външни задвижвания с променлива скорост (Grundfos CUE), Dedicated Controls и интернет-базиран контрол (Grundfos Remote Management), които са напълно интегрирани в една помпена система. Dedicated Controls позволяват лесен контрол върху функционалните способности на помпата чрез лесен за употреба SCADA интерфейс. Системите за мониторинг и контрол на Grundfos включват лесен за боравене комуникационен интерфейс, съвместим с 95% от наличните на пазара стандарти за комуникация. Техническите решенията на Grundfos се разработват за конкретните помпени инсталации и всички компоненти са напълно интегрирани от самото начало. Анализите на пълните експлоатационни разходи са показали как този привидно сложен и скъп процес води до значителни ползи за собствениците. Grundfos остава с вас и вашето помпено оборудване през цялото време, предлагайки ви договори за първоначален пуск, които гарантират правилен монтаж и сервизни договори, които да покрият всичко - от рутинна поддръжка до осигуряване на на резервни части и обследване на помпи. Water Utility Industries Demand Driven Distribution Намалете излишното налягане.Download Demand Driven Distribution Водоснабдителните фирми продължават да заделят значителни ресурси, които да решат проблеми, свързани с недоходоносни води (NRW) (NRW = Non-Revenue Water). NRW е вода, която е била "произведена" и е "изгубена" преди да стигне до консуматора, следователно струва на водоснабдителната фирма пари. Международната Асоциация по Водите - International Water Association (IWA) е разработила подробна методология за оценка на различните компоненти на NRW, като е идентифицирала следните такива: нетаксувана позволена консумация, очевидни загуби като кражба на вода и неточни водомери, както и реални загуби. Grundfos е в особено добра позиция да намали и контролира реалните загуби, причинени от течове заради пробиви в мрежата. Grundfos може да помогне по два начина – чрез значително редуциране на излишното налягане в тръбопроводната система и чрез намаляване на риска от хидравличен удар, причиняващ нови пробиви. Решението и в двата случая е с Grundfos Control MPC. Важно за намаляване на загубите от течове Намаляването на течове и преливане изисква инициативи като по-бързо установяване на течовете, оптимизиране управлението на активите и не на последно място - създаване на стратегия за контрол на налягането. Контролът на налягането вече е признат като съществен за ефективното справяне с течовете. Главното за една типична стратегия е да се минимизират загубите от съществуващи течове и да се намали рискът за нови. От наличните методи за контрол на налягането (редуциране на налягането, намаляване на пиковете и контрол на нивото) редуцирането на налягането е най-разпространено и включва няколко подхода. Grundfos има разработени системи, поддържащи контрола на налягането, които са интегрирани в нашите помпени решения. Излишното налягане и хидравличният удар са главните виновници Излишното налягане в системата, което се появява при малка консумация, е главен виновник за увеличаване на загубите от съществуващи течове. Вградените функции за пропорционално налягане в Grundfos Control MPC са уникален инструмент за елиминиране на излишното налягане. Контролерът следи състоянието на системата, отчита повишаването на системното налягане и съответно адаптира зададената работна точка. За консуматора няма промяна в налягането от крана, но течовете значително намаляват. Най-известен е бустерът (система за повишаване на налягането) Grundfos Hydro MPC с вертикални многостъпални центробежни помпи (CR), а Grundfos Control MPC също се използува при системи, в които помпите не са CR. Важен фактор, виновен за появата на нови течове, е хидравличният удар. Причинено от моментни промени в тръбната мрежа, това явление може да се намали или елиминира напълно с понижаване на скоростта на флуида, плавно ускоряване/забавяне скоростта на помпите или използуване на помпи с по-малък типоразмер. Днес съществуват софтуерни пакети за анализ; те са различни по сложност в зависимост от моделирания процес. Един пример е, че внезапните промени, които причиняват хидравличен удар, могат да се избегнат чрез плавно ускоряване или забавяне скоростта на помпите. Това е стандартна предварително програмируема функция на Grundfos Control MPC. Контрол на NRW и оптимизиране на помпената система Течовете и преливанията може да костват на водоснабдителните фирми много повече отколкото загубите на вода от разпределителната система. Grundfos експертизите са винаги на разположение за защита на помпените системи на клиентите срещу разрушителния ефект от хидравлични удари и излишно налягане. Чрез анализиране състоянието на системата и модела на консумация специалистите от Grundfos оценяват опциите за всяка конкретна разпределителна мрежа. Нашите препоръки застават зад икономичната степен на течове и наличните ресурси за поддържане на работеща стратегия за контрол на налягането. Например, една голяма помпа може да има голям хидравличен удар; това е фактор, дължащ се на инерцията на помпата. По-малките помпи намаляват риска от хидравличен удар и изискват по-малки инвестиционни и експлоатационни разходи, като заедно с това понижават консумацията на енергия и загубите от течове. Уникалното управление по пропорционално налягане от Grundfos Управлението по пропорционално налягане автоматично оптимизира консумацията на енергия и свежда до минимум загубите на вода - това е уникално решение от Grundfos. При Control MPC управлението по пропорционално налягане компенсира излишното налягане в системата чрез автоматично адаптиране на зададената работна точка към действителния дебит. В ситуации, когато дебитът е голям, загубите на налягане в тръбната система са сравнително големи. Ако загубата на налягане в тръбната система е 1 bar, налягането на изхода на системата трябва да се зададе на 6 bar, за да може тя да подава налягане 5 bar. В ситуации, когато дебитът е малък, загубата на налягане в тръбната система може да бъде едва 0.2 bar. Това би увеличило системното налягане до 5.8 bar, ако зададената работна точка е фиксирана на 6 bar. Излишъкът от 0.8 bar представлява допълнителна консумация на енергия и е натоварване за тръбната система. За да компенсира това повишено налягане в системата, функцията пропорционално налягане автоматично намалява налягането на изхода на помпите на 5.2 bar, което води до значително намалени консумация на енергия и NRW. Downloads Demand Driven Distribution Надеждно и икономически рентабилно разпределение на водата. MB Pump Handbook Ръководство за оразмеряване и оптимизиране на надеждни помпени системи. MB Действителен случай с Demand Driven ... Demand Driven Distribution на Grundfos осигурява значително намаляване на загубите от течове и на енергийните разходи. MB Една стъпка назад... И вижте по-голямата картина.
1.1 2.1 3.1 4.1 4.2 5.1 6.1 7.1 7.2 7.3 7.4 8.1 8.2 9.1 9.2 10.1 11.1 11.2 12.1 13.1 14.1 15.1 15.2 16.1 17.1 18.1 19.1 20.1 21.1 21.2 22.1 23.1 24.1 25.1 25.2 25.3 26.1 27.1 28.1 29.1 30.1 31.1 32.1 33.1 34.1 34.2 35.1 36.1 37.1 38.1 39.1 40.1 41.1 42.1 43.1 43.2 43.3 44.1 45.1 46.1 46.2 47.1 48.1 48.2 49.1 50.1 51.1 52.1 53.1 54.1 55.1 56.1 57.1 58.1 59.1 60.1
Overview Grundfos Demand Driven Distribution provides substantial reductions in leakage losses and energy costs Proportional pressure management saves energy and reduces leakages in the Municipality of Ploesti, Romania. The city of Ploesti, just 60 km from the city of Bucharest capital of Romania, has implemented a Grundfos Demand Driven Distribution solution for proportional pressure management of their water supply. Initially, proportional pressure is implemented at the Ploesti Nord Gageni water supply zone, one of four water supply zones in this city of over 230,000 inhabitants. Owned and managed by Veolia Apa, the Ploesti Nord Gageni pumping station operates two 110 kW Grundfos Horizontal Split-case HS pumps with Control MPC-EF integrated into the water utility’s SCADA system. The situation at Ploesti Nord Gageni The Ploesti Nord Gageni zone supplies water to 60,000 consumers at 13,000 households. The weekly pumped volume is approximately 100,000 m3 per week, or 5 million m3 per year. Pump pressure was 2.9 Bar during the day and 2.6 Bar at night. Non-Revenue Water (NRW) losses were at 30%, meaning 1.5 million m3 water is lost per year. Over the previous two years, Apa Nova and Veolia had invested in new Horizontal Splitcase HS pumps with Control MPC-EF for the Ploesti Nord Gageni pumping station. In addition, repairs to pipes in the network had also been carried out. Following this period of new investment with various flow reduction and energy saving measures, the owners of the Ploesti Nord Gageni pumping station agreed to implement a Grundfos Demand Driven Distribution proportional pressure management solution, in an attempt to gain even greater reductions in energy consumption and NRW. To accomplish this, a basis for comparison needed to be made. Calculating a basis for comparison Flow and energy consumption were monitored for varying periods on two occasions in the second half of 2010. The reason for two periods of monitoring was the unforeseen consequences of seasonal variations in air temperature. The first period of monitoring was in August and September 2010 and covered the following situations: - Constant pressure at 2.9 Bar during the day and reducing the pressure to 2.6 Bar at nights (between midnight and 6am). - Constant pressure 2.9 Bar 24 h/day As expected, when the existing constant pressure model with reduced pressure at night was compared with the results for the same pressure 24 hours a day, there were savings on water flow. However, simply reducing the pressure during night time did not provide a significant benefit of reduced energy consumption, because during night time the pumps operate at low flow and consequently have a low energy consumption at any pressure. The second period of monitoring was in October 2010 and covered the following situations: - Constant pressure 2.9 Bar - Demand Driven Distribution As we shall see below, comparing the existing constant pressure model with a Grundfos Demand Driven Distribution model showed that a pressure management system generated substantially higher savings for energy consumption and reductions in leakage loss. Ploesti Nord Gageni had reduced water losses from 50% to 30% over the last 10 years, by installing new pumps, replacing pipes and dropping pressure at nights. “Following our efforts over the years to reduce leakage and energy consumption, we didn’t really expect we could achieve substantial further savings,” says Alina Mihalache, Directeur Exploitation, Apa Nova Ploesti, Veolia Apa). “We were therefore surprised and delighted by the results achieved with the Grundfos Demand Driven Distribution solution.” A further reduction of water loss of almost 7% is realised by using Demand Driven Distribution, and the substantial energy savings accrued when the pumps run flexibly according to consumer demand proved to be over 7%. About the calculations Energy savings are based on the measured specific energy (kWh/m3) from the test periods outlined above. Savings on reduced NRW are calculated from accepted international calculations of leakage rates and estimated reductions, using FAVAD (Fixed and Variable Area Discharges) methodology, developed by the International Water Association (IWA). FAVAD equations are able to take account of pressure and flow, even where precise figures are not available due to insufficient knowledge of the network. These calculations are based on the following assumptions: - The number of connections - Legitimate consumption, meaning the expected consumption in the given population i.e. number of households multiplied with the expected average night consumption - Exceptional users, meaning known users that exceed the legitimate flow - Minimum night flow, averaged over one hour, based on 15 minutes samplings between 3am and 4am. For the Ploesti Nord Gageni zone calculations, the following equation was applied: NRW (Leakage) = Minimum Night Flow - (Exceptional User + Legitimate Consumption) Leakage rates and possible reductions are calculated from estimated yearly flow, based on the figures from the test periods outlined above. Results – and benefits Presented below are the percentage deviations for Annual Energy Consumption and Total Leakage according to FAVAD. Percentage deviations are shown for, respectively, running at constant pressure with reduced flow at night and for constant pressure 24 hours per day. Results from test 1 – Constant Pressure versus night time duty: - Night time lowering of pressure reduced NRW (leakage) losses by 2.5%. - Night time lowering of pressure reduced specific energy (kWh/m3) by 3%. Results from test 2 – Constant Pressure versus Demand Driven Distribution: - Demand Driven Distribution reduced NRW (leakage) losses by 6.6% ≈ 146,000 M3/year. - Demand Driven Distribution reduced Specific Energy (kWh/m3) by 7.4% ≈ 48,000 kWh/year. Reducing pressure at night resulted in reductions in NRW (leakage) losses and energy consumption, when compared to Constant Pressure (Test 1). Demand Driven Distribution doubled the reductions for both measurements, when compared with Constant Pressure (Test 2). Over the previous couple of years, Ploesti Nord Gageni had already upgraded with Grundfos pumps and MPC controller. The task was to upgrade the control unit further to the latest version, and to implement Grundfos Remote Management (GRM), which enables communication, remote monitoring and control. For other installations, the best solution may be a new Control MPC – or even a completely new pumping solution. The triple benefits of Demand Driven Distribution are savings with energy consumption, reduced leakage losses, and reduced repair and maintenance costs, all of which prolong asset lifetime. The next step for Ploesti The Demand Driven Distribution is easily installed at the waterworks or pumping station and helps reduce costs and limit water loss in a water distribution system by effective pressure control. This is done by compensating for surplus pressure in the pipe system and by reducing water hammer which causes new leakages. Ongoing optimisation of the Demand Driven Distribution solution means the system effectively becomes self-learning, and measures for optimising the control curve for friction loss compensation can continue. The Demand Driven Distribution operation can be further optimised by means of sensors in the pipe network, for example using pumps with Grundfos unique AutoAdapt technology. Changing from 1 Duty Pump to 2-3 smaller Duty Pumps would also have a beneficial effect, as would a general lowering of system pressure and introduction of discrete boosters. Topic: In Ploesti Nord Gageni, Demand Driven Distribution saves 50,000 kW/h energy per year and 150,000 m3 water in reduced leakages per year Location: Ploesti, Romania Company: Grundfos Romania “We were therefore surprised and delighted by the results achieved with the Grundfos Demand Driven Distribution solution.” says Alina Mihalache, Directeur Exploitation, Apa Nova’’ The control panel containing the central elements of the Demand Driven Distribution solution. Contact If you need a similar solution, please contact us for further information. Contact If you need a similar solution, please contact us for further information.