http___bg.grundfos.com_service-support_support-contact_faq_what-is-cavitation.html_1.xml
1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 3.1 3.2
Кавитация е образуването и рязкото спукване на мехурчета с пара. Този процес протича на места в помпата, където налягането спада под налягането за изпаряване на работната течност. Налягането за изпаряване на дадена течност е налягането, при което течността започва да кипи или да се изпарява. Кавитация, която може да повреди помпата, се проявява, когато липсва необходимият за помпата нетен положителен смукателен напор (NPSHR). За да се избегне кавитация, трябва на смукателния отвор да е налице едно минимално налягане, наречено нетен разполагаем положителен смукателен напор (NPSHA), за да не кипи и да не се изпарява течността. Трябва да се гарантира, че подаваното на смукателния отвор налягане ще е винаги по-голямо от налягането за изпаряване на течността при дадената температура на работната течност. Забележка: Ако помпата кавитира, контролният вентил на нагнетателната страна трябва да се притвори, за да се понижи дебитът, а оттам - и NPSH стойността, нужна на помпата. Но при това трябва да се осигури остатъчен дебит, който да е достатъчно голям за охлаждане и смазване на помпата.
1.1 2.1 3.1 3.2 4.1
Suction lift refers to the pressure (negative pressure) on the suction side of the pump. The pressure can be measured from the centre line of the hydraulic part of the pump down to the water surface on the suction side of the pump. In theory, it should be possible to suck water from a depth of 10.33 metres, however, this would require an absolute vacuum. In practice, the maximum is therefore much lower. To avoid cavitations (the phenomenon of formation of vapour bubbles of a flowing liquid in a region, where the pressure of the liquid falls below its vapour pressure) it is important to compare the required NPSH (Net Positive Suction Head) to the available NPSH.