http___bg.grundfos.com_service-support_support-contact_faq_the-circuit-breakers-on-the-motor-starter-or-the-fuses-have-tripped-what-might-be-the-cause.html_1.xml
1.1 2.1 2.2
Електрическите прекъсвачи и предпазители се изключват по много причини: Поднапрежение, неправилно проектиран прекъсвач или предпазители, много ниска настройка на предпазния прекъсвач на двигателя, несиметричен трифазен ток, късо съединение в двигателя, неправилно опроводяване или неизправни електрически връзки, износена или блокирана помпа, дефектен кондензатор при монофазните помпи, предпазният прекъсвач на двигателя е изложен на по-висока околна температура от самия двигател. Но е възможно също помпата да е недооразмерена за съответното приложение, както е възможно тя да работи с по-голям от номиналния дебит. В такъв случай се опитайте да затворите частично спирателния кран от нагнетателната страна, за да дроселирате дебита, докато токът на двигателя се върне в приемливите граници.
1.1 2.1
Circuit breakers and fuses trip for numerous reasons: Undervoltage, incorrectly designed circuit breaker or fuses, too low a setting for the motor-protective circuit breaker, asymmetric three-phase current, a short circuit on the motor, incorrect wiring or faulty electrical connections, a worn or blocked pump, a defective capacitor for single-phase motors, a motor-protective circuit breaker exposed to a higher ambient temperature than the motor. However, the pump may also be undersized for the application in question, and may be operating in excess of its nominal flow rate.