http___bg.grundfos.com_service-support_support-contact_faq_the-circuit-breakers-on-the-motor-starter-or-the-fuses-have-tripped-what-might-be-the-cause.html_1.xml
1.1 2.1 2.2
Електрическите прекъсвачи и предпазители се изключват по много причини: Поднапрежение, неправилно проектиран прекъсвач или предпазители, много ниска настройка на предпазния прекъсвач на двигателя, несиметричен трифазен ток, късо съединение в двигателя, неправилно опроводяване или неизправни електрически връзки, износена или блокирана помпа, дефектен кондензатор при монофазните помпи, предпазният прекъсвач на двигателя е изложен на по-висока околна температура от самия двигател. Но е възможно също помпата да е недооразмерена за съответното приложение, както е възможно тя да работи с по-голям от номиналния дебит. В такъв случай се опитайте да затворите частично спирателния кран от нагнетателната страна, за да дроселирате дебита, докато токът на двигателя се върне в приемливите граници.
1.1 2.1 2.2
Circuit breakers and fuses trip for numerous reasons: Undervoltage, incorrectly designed circuit breaker or fuses, too low a setting for the motor-protective circuit breaker, asymmetric three-phase current, short circuit on the motor, incorrect wiring or faulty electrical connections, worn or blocked pump, defective capacitor for single-phase motors, motor-protective circuit breaker exposed to a higher ambient temperature than the motor. However, the pump may also be undersized for the application in question, and may be operating in excess of its nominal flow rate. In this case, try to partially close the shut-off valve on the pressure side in order to throttle the flow rate until the motor current returns to within the acceptable limits.