http___blog.vikiwat.com_tag_current-to-leakage__1.xml
http___blog.vikiwat.com_tag_damaged-circuit_.xml
1.1 1.2 1.3 2.1 3.1 3.2 3.3 4.1 5.1 5.2 5.3 6.1 7.1 8.1 8.2 8.3 9.1 10.1 11.1 12.1 12.2 12.3 13.1 14.1 14.2 15.1 16.1 16.2 17.1 18.1 18.2 18.3 19.1 20.1 21.1 22.1 23.1 24.1 25.1 26.1
За неизкушените от работата с електрически инсталации читатели понятието: „дефектнотокова защита“ най-вероятно не говори нищо или създава някакви неясни асоциации със защита на нещо си от някакъв дефектен ток, но какво значи токът да е дефектен? Може да не ви се вярва, но тази хитра машинка може да ви спаси живота или да предпази дома ви от пожар, на всичкото отгоре е и задължителна за жилищни инсталации и индустриални производствени инсталации. Апропо вашия блок има ли ДТЗ? Нека започнем отначало. Животът ни отдавна е немислим без електрическата енергия, но тя има и своята тъмна страна. Само няколко милиампера ток през човешкото тяло са достатъчни да предизвикат опасни последствия. Например при 30 mA се достига прага на респираторна парализа т.е. дишането спира. Как човек може да го „хване“ ток? Това може да стане най-общо казано по два начина: при директен допир до проводници под напрежение или при докосване до метални корпуси на уреди и съоръжения, които би трябвало да са токоизолирани, но в резултат на повреда на изолацията са попаднали под напрежение. От друга страна, една от най-често посочваните причини при съобщения в новинарските емисии за възникнал пожар е повреда в електрическата инсталация, като се има предвид нарушаване на изолацията на кабелите, било защото са прегризани от мишки, било от старост или механични повреди. Как да предпазим себе си и собствеността си от случаен директен допир или от токове на утечки, които са твърде малки, за да сработи предпазителя, но са достатъчно големи, за да предизвикат пожар или да доведат до опасност за здравето и дори смърт? Решението е дефектнотокова защита Как работи ДТЗ? Използва се токов трансформатор, електромеханично реле и механизъм за отваряне на контактите, които респ. откриват, сравняват откритият (индуцираният) ток с предварително зададена граница (т.н. праг на задействане на ДТЗ или чувствителност), и когато токът на утечка е по-висок от прагът на задействане на ДТЗ, тя сработва (изключва) веригата с повреда. Важно е да се отбележи, че действието на тази система е независимо от захранващото напрежение. Важно е, защото: Наредба №3 на МИЕТ не допуска използването в жилищни сгради на ДТЗ, чиято работа се влияе от захранващото напрежение, каквито са електронните защити. Къде трябва да се монтира ДТЗ и с какъв праг на сработване (ток на изключване)? ДТЗ трябва да се монтира в дома, офиса и индустрията. В домашни условия ако човек докосне тоководяща линия може през тялото му да преминат няколко десетки милиампера ток, които са твърде малко, за да доведат до сработването на автоматичните предпазители, защото те са настройват за токове от 10 до 35 или 50 А, но това ниво на тока (около 30 mA), може да доведе до застрашаване здравето и живота на човека. Следователно ДТЗ с чувствителност 30 mA ще защити хората от токов удар. За да стане ясно каква е разликата в порядъка на тези две числа, ще добавя че между 30 mA и 10 А разликата е точно 333 пъти. „Наредба №3 за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии“ задължава във всички токови кръгове с контактни излази да се използват ДТЗ с номинален ток на сработване не по-голям от 30 mA. При докосване на корпус, който поради повреда на електроуред е под напрежение, може да се получи опасен разряд през човешкото тяло към земя, затова от съществена важност е бързината на сработване на предпазителя. Ако времето на сработване на предпазителя при напрежение 220V е над 0.4 s, задължително е използването на дефектнотокова защита, която ще гарантира вашата безопасност, а и предпазителят ще реагира на много по-висока стойност на тока, така че при всички случаи използването на ДТЗ е необходимо. Съгласно чл.1790 от Наредба №3 задължително се използва ДТЗ и в този случай. При малки токове на утечка , когато има нарушена кабелна изолация, тока достига стойности от порядъка на 500 mA, за които e доказано, че могат да предизвикат пожар. Тези стойности на тока не могат да предизвикат изключване на предпазителя, затова е задължително използването на дефектнотокова защита с ток на сработване 300 mA за изключване на повреденият участък от веригата. Наредба №3 препоръчва ДТЗ с ток на сработване 300 mA с цел защита от пожар. ВАЖНО! За да работи дефектнотоковата защита правилно трябва да имате отделен нулев и защитен проводник, т.е трипроводно изпълнение при еднофазна верига или петпроводно изпълнение при трифазна. След ДТЗ нулевият и защитния проводник не трябва да се свързват никъде по между си. Къде е мястото на ДТЗ в електрическата схема ? Съгласно Наредба №3 ДТЗ се поставят в етажните разпределителни табла или в апартаментите. Лъжливи сработвания на ДТЗ Дефектнотоковите защити имат лъжливо сработване поради три причини: - При пренапрежения възникващи от мълнии или комутиране на мощни консуматори. - При твърде голяма група консуматори от типа на компютри, аудио и тв техника включени на един и същ токов кръг, тъй като този тип консуматори внасят постоянни малки токове на утечка, които когато се сумират могат да достигнат прага на сработване на ДТЗ. - При механични наранявания на инсталационните проводници при полагане на мостов проводник директно под мазилката и при наличие на много токови кръгове защитавани от една ДТЗ, също сумата от токовете на утечка може да достигне прага на сработване на дефектнотоковата защита. За да няма лъжливи сработвания на защитата се препоръчва да се подбират висококачествени защити с висока точност на сработване и да се разпределят консуматорите в повече токови кръгове, защитавани от повече на брой ДТЗ.
1.1 1.2 1.3 2.1 3.1 3.2 3.3 4.1 5.1 5.2 5.3 6.1 7.1 8.1 8.2 8.3 9.1 10.1 11.1 12.1 12.2 12.3 13.1 14.1 14.2 14.3 15.1 16.1 16.2 17.1 18.1 18.2 18.3 19.1 20.1 21.1 22.1 23.1 24.1 25.1 26.1
For those readers who are not tempted by working with electrical installations the term „residual-current device“ probably doesn’t mean anything or creates vague associations connected with protection of something from some residual current, but what does residual current mean? You may not believe it but this clever machine could save your life or protect your home from fire, moreover it is mandatory for residential installations and industrial production plants. Apropos, does your block of flats have RCD? Let’s start from the beginning. Our life is impossible without electricity, but it has its dark side as well. Just a few milliamps of current through the human body are sufficient to trigger dangerous consequences. For example, the threshold of the respiratory paralysis is reached at 30 mA, i.e. we stop breathing. How can one „get an electric shock”? This can happen basically in two ways: by direct contact with live wires or by touching the metal casing of appliances and facilities that should have current insulation, but as a result of insulation damages they have become live. On the other hand, one of the most frequent causes of fires, cited in the news programs, is damage in the electrical installation, due to damages in the insulation of the cables, either because they were gnawed by mice or because they are very old or mechanically damaged. How can we protect ourselves and our property from accidental direct contact or leakage currents that are too small to activate the fuse, and at the same time large enough to cause a fire or cause health effects or even death? The solution is the residual-current device How does the residual-current device work? It operates through an electrical transformer, electromechanical relay and a mechanism for opening the contacts, which respectively detect, compare the detected (induced) current with a preliminary set limit (the so called threshold actuating the residual-current device or sensitivity), and when the leakage current is higher than the threshold actuating the RCD, the RCD is activated – it disconnects the damaged circuit. It is important to note that the operation of this system is independent of the supply voltage. This is important because: Ordinance № 3 of the Ministry of Economy and Energy doesn’t allow the use of RCD in residential buildings, when its work is affected by the supply voltage, such as electronic security. Where must the RCD be installed and what should be the threshold of actuation (deactivating current)? The RCD can be installed at home, in the office and at industrial places. If a person touches a current-carrying line in his home, a few dozens of milliamps of current can go through his body, which is not enough to activate the automatic fuses because they are adjusted for currents from 10 to 35 or 50 A, but this current level (30 mA) can be health and life endangering. Therefore RCD with 30 mA sensitivity can protect people from an electric shock. In order to clarify the difference between these two numbers, we shall add that the difference between 30 mA and 10 A is exactly 333 times. „Ordinance № 3 for the structure of electrical installations and current-carrying lines“ requires that all circuits with electrical outlets must use RCDs with a rated current of actuation not exceeding 30 mA. At the touch of a casing that has become live due to a damage of an appliance, a hazardous discharge can go through the human body to the ground, so the speed of response of the fuse is vital. If the actuation time of the fuse at 220V voltage is above 0.4 s, the use of RCD is imperative because it will ensure your safety. Besides the safety fuse will be actuated at a much higher value of the current, so the use of residual current protection is necessary in all cases. According to article 1790 of Ordinance № 3 the use of RCD in this case is also obligatory . At small leakage currents when there is broken cable insulation, the current reaches values of approximately 500 mA, which can cause a fire. These current values cannot switch off the fuse, so it is obligatory to use RCD with 300 mA actuating current for disconnecting the damaged part of the circuit. Ordinance № 3 recommends RCD with actuating current of 300 mA for the purpose of fire protection. IMPORTANT! For proper operation of the residual current device there must be a separate neutral conductor and a protective conductor, i.e. three-wire execution for a single-phase circuit or a five-wire execution for a three-phase circuit. After the RCD, the neutral and the protective conductor must not be connected anywhere between themselves. Where is the place of the RCD in the circuit diagram? According to Ordinance № 3 RCDs are placed in the floor switchboards or in apartments. False actuation of the RCD RCDs have false actuation for three reasons: When there is overvoltage due to lightning or switching of heavy consumers. When there is a very large group of consumers, such as computers, audio and TV equipment connected to the same circuit, as this type of consumers bring permanent small leakage currents which, when added together, can reach the threshold of actuating the RCD. When installation cables are mechanical damaged, when laying a bridge cable directly under the plaster as well as in the presence of many circuits protected by one RCD, the sum of the leakage currents can reach again the threshold of actuating the RCD. To avoid false actuation of the RCD, the selection of high-quality protection with high precision of actuation is recommended as well as the distribution of consumers in more circuits protected by a greater number of RCDs.