http___blog.vikiwat.com_2014_09__lang_bg_bg_1.xml
http___blog.vikiwat.com_liquid-level-controller-with-a-float_.xml
1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 2.10 3.1 3.2 4.1 5.1 6.1 6.2 6.3 6.4 7.1 8.1 8.2 8.3 8.4 9.1 10.1 10.2 10.3 10.4 10.5 11.1 11.2
В индустрията се използват различни устройства и системи за регулиране нивото на течности, електронни, електрически, живачни, електромеханични и механични. Електронните са най-точни, но цената им е сравнително висока, а и в голяма част от случаите толеранса в нивото на сработване на регулатора на нивото на течностите, допуска известни отклонения. Един от ниворегулаторите, които намират най-широко приложение в бита и промишлеността е електрическия регулатор на ниво с поплавък и тежест. Простата му конструкция, лесно свързване и безпроблемна експлоатация, правят този уред предпочитан при контрол на нивото в резервоари. На снимката жълтото цилиндрично тяло е тежестта, а жълтосиньото – поплавъка. В тялото, играещо роля на тежест, има аксиален отвор, през който се прокарва кабела. В зависимост от разположението на тежестта по протежението на кабела, разстоянието между него и поплавъка се променя, а оттам се променя и рамото на движение на поплавъка. Така се осъществява корекция на граничното горно ниво, при достигането на което ниворегулаторът изключва помпата. При поставянето му трябва да се съблюдава граничното долно ниво, при което ниворегулаторът трябва да включи помпата и резервоарът да започне да се пълни, да е на 0.2m от дъното. Друг необходимо условие е, че диаметърът на резервоарът, ако е кръгъл или ширината му, ако е с правоъгълно сечение, не трябва да не е по-малка от 0.6m. Общата дължина на кабела е 2m. Температурата на регулираната течност не трябва да е по-малка от 0 С° и не трябва да превишава 50 °С. Не трябва да се докосва течността при включен в мрежата ниворегулатор. Трябва, при включване към електрическата мрежа, да се използват дефектнотокови защити 30 mA. Контролера за ниво на течности е особено полезен при потопяеми помпи, които се развалят ако работят на сухо, защото няма вода, която да ги охлажда. Свързването на ниворегулатор към помпата не позволява това да се случи. Електрическото свързване може да стане по 3 различни начина: I вариант – свързване при функция за пълнене на резервоара. Синият проводник на ниворегулатора се свързва към фазовия проводник на електрическата помпа, а черният към нулата на инсталацията (кафявият проводник се изолира). След включването на помпата чрез пускател, тя започва да пълни резервоара с вода или друга течност. Когато водата достигне предварително зададеното ниво, поплавъка отваря нормално затворения контакт и изключва помпата. При тази операция е характерно това, че помпата се включва ръчно. II вариант – свързване при функция за изпразване на резервоара. Кафявият проводник се свързва към фазовия проводник на електрическата помпа, а черният към нулата на инсталацията (синият проводник се изолира). При отваряне на кран в долната част на резервоара, за използване на съдържащата се там вода (или течност), нивото започва да спада. Когато водата достигне предварително зададено долно гранично ниво, нормално отвореният контакт на ниворегулатора се затваря и включва електрическата помпа. При тази операция е характерно това, че изпразването се извършва ръчно. III – вариант – свързване при функция на автоматично пълнене и изпразване на резервоара. При този вариант кафявият проводник се свързва към фазата на помпата, а синият към фазата на електромагнитен вентил, разположен в долната част на резервоара. Черният проводник се свързва с нулата на инсталацията. При подаване на ток към схемата, помпата ще пълни съда докато достигне горно гранично ниво и поплавъкът ще отвори нормално затвореният контакт, като при това се затваря нормално отвореният контакт и се подава напрежение на електромагнитният вентил, който започва изпразването на съда. Вместо вентил, може да се използва втора помпа, която да изсмуква вода от съда. Процесът ще спре, при спиране на електричеството в схемата. Ниворегулаторът за контрол на нивото на течности намира приложение навсякъде, където има необходимост от управление на процесът на пълнене и изпразване на резервоари за вода и други течности като басейни, шахти, разширителни съдове при изпомпване на вода чрез битови сонди, малки пречиствателни съоръжения и др. Простото му устройство и ниската цена го правят желан и надежден помощник за много дейности, при които е необходимо да се контролира нивото на течности.
1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 5.1 5.2 6.1 7.1 8.1 8.2 8.3 8.4 9.1 10.1 10.2 10.3 10.4 11.1 12.1 12.2 12.3 12.4 12.5 13.1 14.1 14.2
In industry various devices and systems are used to regulate liquid levels – electronic, electrical, mercury, electromechanical and mechanical. Electronic ones are the most accurate, but their price is relatively high, and in most cases the tolerance of the controller allows some deviation. One of the controllers that is most widely used in the household and industry is the electric liquid level controller with a float and weight. Its simple structure, easy connection and smooth operation make this device preferred for level controlling of tanks. In the picture, the yellow cylindrical body is the weight, and the yellow-blue one is the float. In the body, acting as a load, there is an axial opening through which the cable passes. Depending on the location of the weight along the cable, the distance between it and the float changes, and therefore the arm of the movement of the float changes, too. In this way there is an adjustment of the limiting maximum level and when it is reached the controller turns off the pump. When placing it, we must observe that the limiting minimum level at which the level controller must turn on the pump and the tank begins to fill, is 0.2m from the bottom. Another prerequisite is that the diameter of the tank, if circular or its width, if it has a rectangular section, must not be less than 0.6m. The total cable length is 2m. The temperature of the regulated liquid must not be less than 0 ° C and must not exceed 50 ° C. The liquid must not be touched when the level controller is plugged in the circuit. When connected to the mains, use 30 mA RCDs An example where the level controller is used to protect the pump against “dry running” and turning off at set at counterweight level. The liquid level controller is particularly useful for submersible pumps which break down if running dry because there is no water to cool them. Connecting a level controller to the pump does not allow that to happen. The electrical connection can be done in 3 different ways: Option I- with function of filling the tank. The blue wire of the level controller is connected to the phase wire of the electric pump, and the black one – to the neutral of the installation (the brown wire is insulated). After switching on the pump via a starter, it starts to fill the tank with water or other liquid. When the water reaches a preset level, the float opens the normally closed contact and switches off the pump. During this operation the pump is switched on manually. Option II - with function of emptying the tank The brown wire of the level controller is connected to the phase wire of the electric pump, and the black one – to the neutral of the installation (the blue wire is insulated). Upon opening a valve at the bottom of the tank with the purpose of using the water (or liquid), the level begins to drop. When the water reaches a preset limiting minimal level, the normally open contact of the level controller closes and switches on the pump. During this operation the emptying is done manually. Option III - with function of automatic filling and emptying the tank Here the brown wire is connected to the phase of the pump, and the blue one to the phase of a solenoid valve located at the bottom of the tank. The black wire is connected to the neutral of the installation. When power is fed to the circuit, the pump will fill the container until it reaches the limiting maximum level and the float will open the normally closed contact, thereby closing the normally open contact and a voltage is fed to the solenoid valve, which starts emptying the container. A second pump can be used, instead of valve, to draw water from the container. The process will end when the electricity in the circuit is cut off. with function of automatic filling and emptying the tank with fluid The liquid level controller is used wherever there is a need to manage the process of filling and emptying tanks for water and other liquids such as pools, wells, small purification facilities, etc. Its simple structure and low cost make it a desirable and reliable tool for many activities where it is necessary to control the level of liquids.