http___blog.vikiwat.com_2014_05__lang_bg_bg_1.xml
http___blog.vikiwat.com_tag_power-supply_.xml
1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 4.1 5.1 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 7.1 7.2 7.3 8.1 8.2 9.1 10.1 11.1 12.1 12.2 12.3 12.4 12.5 13.1 14.1 14.2 14.3 14.4 15.1 15.2 16.1 17.1 17.2 17.3 17.4 17.5 17.6
Един от главните проблеми, които трябва да намерят решение при проектирането и изграждането на система за видеонаблюдения, безусловно е осигуряване на захранването и линиите на връзка. Тази обширна тема непосредствено засяга не само източника на напрежение, заедно със захранващите проводници, но и така също , различните мълниезащитни модули и заземителни елементи. Практиката показва, че именно правилното проектиране на захранващият модул на системите за видеонаблюдения, могат да помогнат да се избегнат много неприятности в процес на експлоатацията на тези системи. При проектирането и монтажа на системите за видеонаблюдения, основната и на-често срещана грешка, е опитът да се направи по възможно най-евтин начин проекта за сметка на използването на неоптимални или даже неподходящи захранващи блокове и линии за свързване. Понякога това става, въпреки натрупаният горчив опит от вече направени грешки от монтажниците на тези системи, свързани с понижаване на надеждността и предпазването от случайни събития, влияещи отрицателно на оборудването като цяло. Вследствие на несериозното отношение на електромонтажната група към изискванията за захранването, се създават предпоставки за грешки, водещи до неизправности и повреди в работата на отделни елементи на системите за видеонаблюдение, но също и до сериозни щети в цялото оборудване. Нерядко вследствие на излизането от строя на захранващото устройство, се стига до повреждане на скъпоструващи камери (като показаната на снимката) и друга електроника. Всъщност в 99.9% от случаите на схемотехническите решения, в крайното стъпало на камерите не е предвидено галваническо, оптическо или друго отделяне на линията на захранване от линията на видеосигнала. Това значи, че тези грешки в подобни схеми провокират повреди в записващите и контролиращите системи в приема на видеосигнала. В резултат заради един евтин захранващ блок, несъответстващ на техническото задание, излиза от строя цялата система за видеонаблюдение. В настоящият момент широко разпространение са получили три вида схеми за реализация на източника на захранване за видеонаблюдение: линеен, импулсен и резервен. Разглеждайки първото конструктивно решение, трябва да уточним, че възможността да бъде реализирано на практика, трябва да следва едно прецизно тестово изпитване на цялото оборудване. Подобна предпазливост е обусловена от факта, че линейните стабилизатори са най чувствителни към интерференцията в индуктивността и изобщо към смущенията в реактивните съставящи и различните флуктуации в захранването. Принципът на действие на линейният стабилизатор е основан на понижаването и изправянето на входното напрежение. Ако имаме 220 VAC на входа, което се преобразува до 12 VDC на изхода и имаме изменение на входното напрежение до 235-240 VAC, то това може моментално да повреди видеокамерите и регистратора, а наличието на предпазител във веригата ще спаси системата единствено от пожар и съвсем неправилно е да се предоверяваме на неговита защитни функции. Така също трябва да отбележим още един немаловажен недостатък на линейният стабилизатор – неговото малко КПД. Всички споменати дотук недостатъци на линейните стабилизатори са напълно изключени в импулсните преобразуватели. Минимално влияние на захранващият блок оказват неговата индуктивност, дължината на кабела, външните високочестотни смущения, искрящи контакти и различие в потенциалите на различни точки в системата. При използване на импулсни захранващи блокове може да се изгради система не просто с висока надеждност, но и максимално изгодна като отношение цена/качество. Използването на резервен източник на захранване, най-често се използва в специализирани обекти, където системата за видеонаблюдения получава енергия директно от резервна батерия или от други източници на алтернативна енергия с цел предотвратяване на спиране на работа на камерите при отпадане на мрежовото напрежение, често изключвано умишлено от крадци или престъпници . В този случай проблемите по захранващата линия са сведени до минимум и единственото условие за отсъствие на неприятности представлява именно предпазителят в електрическата верига. Свързваща линия За изграждане на свързващи линии в системите за видеонаблюдение, в зависимост от условията на монтаж се използват три основни вида кабели: двужилен, кабел с усукани двойки и комбиниран. Най-разпространеният от тях е двужилният кабел. Този кабел е подходящ за захранване на системите за видеонаблюдение поради своите температурни параметри и защитеността си от различни въздействия, макар че неговите паралелни проводници могат да натрупат разлика в потенциала при полагането му на особено дълги разстояния. Също така при изграждане на захранващата линия е необходимо да се отчита наличието или отсъствието на близост на други силови проводници. Особено внимание трябва да се обърне на недопустимата паралелност на силови и нисковолтови линии, в противен случай при комутации в силовите линии в свързващата камерите, линия, може да възникнат доста силни смущения. Трябва да се знае, че подобни двужилни кабели в повечето случаи са неекранирани и незащитени от високочестотни смущения. Именно по тази причина кабелите с голяма дължина започват да функционират като антена и съберат в себе си всички външни смущения. Кабелът с усукани двойки, от своя страна не е предназначен за използване като захранващ кабел, но въпреки това често се използва от различни монтажни организации. Основната грешка е използването на кабел с усукани двойки, едновременно като захранващ кабел за камерите и като кабел пренасящ сигнал, независимо дали аналогов или цифров. Това води до два основни проблема: първо, близкото разположение на проводниците, увити един около друг по двойки, много силно влияе негативно върху качеството на изображението и второ – малкото сечение на проводника, силно ограничава дължината на линията. Използването на този вид кабел в системите за видеонаблюдение трябва да е много внимателно, защото при проектиране на трасето в системите за видеонаблюдение трябва да се вземе под внимание пада на напрежение в зависимост от дължината на линията. За стандартно свързване на видеокамера с коаксиален кабел предназначен за товар от 75 Ohm, използването на кабел с усукани двойки е недопустимо. При избор на кабел, трябва да се съобразяваме със сложността на обекта, правилната оценка на смущенията от външни източници и изискванията за безопасност. При високи стандарти за качество на картина и безопасност, задължително за видео сигнален кабел е той да бъде екраниран, захранващият кабел да е със сечение изчислено с 30% запас и изработен от качествена мед. Комутация Както е показала практиката най-надеждните съединения се осъществяват чрез качествена спойка или добре стегнато клемно съединение. Проводниците трябва да бъдат добре почистени и калайдисани, защото с течение на времето медната основа на кабела се окислява и възникват прекъсвания в работата на системите за видеонаблюдения. Колкото е по-висока степента на окисление, толкова е по-голям пада на напрежение в това място на свръзка и при големи токове може да възникне искрене, нагряване на проводника, късо съединение и вследствие на това – пожар. Много производители предвиждат съединител от тип букса M-F, което е подходящо за вътрешно полагане, но е напълно неприложимо при монтаж на открито. В заключение ще добавим, че независимо от голямото разнообразие на пазара на различни системи за видеонаблюдения, трябва да бъдем изключително внимателни, защото често зад красивата опаковка се крият проводници с много ниско съдържание на мед в жилото, а красивите златисти контакти бързо се окисляват от влагата във въздуха. Доверявайте се единствено на утвърдили се на пазара производители и търговци, които имат отговорно отношение към клиентите си и добра репутация, какъвто е случаят с Викиват.
1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 3.1 3.2 4.1 5.1 6.1 6.2 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 8.1 8.2 8.3 9.1 9.2 10.1 11.1 11.2 12.1 12.2 12.3 12.4 12.5 13.1 14.1 14.2 14.3 14.4 15.1 15.2 16.1 17.1 17.2 17.3 17.4 17.5 17.6
One of the main problems that need to be resolved in the design and construction of systems for video-surveillance is unconditionally the provision of power supply and connection lines. This broad topic directly affects not only the source of voltage, together with the power wires, but also the different lightning-protection modules and grounding elements. Practice shows that the correct design of the power module of video -surveillance systems can help avoiding a lot of trouble in the process of operation of these systems. The main and most common mistake made when designing and installing video-surveillance systems is trying to implement the project in the cheapest possible way on account of using inappropriate power supply units and connection lines. This sometimes happens in spite of the bitter experience from mistakes already made by constructors of these systems, connected with reducing the reliability and the protection against accidental events impacting negatively the equipment as a whole. The dalliance of construction electricians regarding power supply requirements creates prerequisites for errors, leading to malfunctions and failures of the operation of different components of video-surveillance systems, but also to serious damage of the whole equipment. Very often power supply failure leads to damages of expensive cameras (as the one, shown in the picture) and other electronics. In fact, in 99.9% of the cases of circuit- technical decisions, in the terminal step of the cameras there isn’t any contemplated galvanic, optical or other separation of the power supply line from the line of the video signal. This means that these errors in such circuits provoke damages in the video signal of recording and control systems. As a result, a cheap power supply unit unconformable with the technical assignment leads to failure of the whole video-surveillance system. At present three types of circuits for implementation of the video-surveillance power supply source are most common: linear, pulse and standby. Considering the first constructive solution we need to specify that its practical realization has to follow a precise proof test of the whole equipment. Such caution is justified by the fact that linear stabilizers are most sensitive to inductive interference and generally to interference in reactive forming elements and the various fluctuations in the power supply. The principle of operation of the linear stabilizer is based on reducing and straightening the input voltage. If we have 220 VAC at the input, which is converted to 12 VDC at the output and we have alteration of the input voltage to 235-240 VAC, then this can instantly damage the video-cameras and the recorder, and the presence of a fuse in the circuit would save the system only from a fire and it is quite wrong to over-estimate its security functions. We should also mention one more considerable drawback of the linear stabilizer – its little efficiency. All disadvantages of linear stabilizers mentioned so far are completely excluded in pulse converters. The inductivity of the power supply unit, its cable length, the external HF interferences, the arcing contacts and the difference in potentials of various locations in the system have little impact on the power supply unit. By using pulsed power supply units we can build a system not only with high reliability but also with high price/quality ratio. A standby power supply source is most often used in specialized sites where the video-surveillance system is powered directly by a standby battery or by other sources of alternative energy in order to prevent failure in the operation of cameras in case of mains voltage drop, often intentionally switched off by thieves or criminals. In this case the problems in the mains line are minimized and the only condition for the absence of trouble is the fuse in the electrical circuit. Connecting line In order to build connecting lines in video-surveillance systems, depending on the installation conditions, there are three main types of cables: two-wire cable, twisted pair cable and combined cable. The most common of these is the two-wire cable. This cable is suitable for powering video-surveillance systems because of its temperature parameters and its protection from various influences, although its parallel conductors can accumulate difference in the potential if the cable is used for especially long distances. When building a power line it is necessary to take into account the presence or absence of other nearby power conductors. We need to pay special attention to the inacceptable parallel position of power and low-voltage lines, otherwise quite strong interference may occur in the line connecting the cameras in case of switching the power lines. You should know that such two-wire cables in most cases are unshielded and unprotected from HR interference. For this reason, very long cables begin to function as an antenna and receive all external interference. The twisted pair cable, in turn, is not intended for use as a power cable, but despite that it is often used by various assembly groups. The main mistake is the use of the twisted pair cable both as power supply cable for the cameras and as signal transmitting cable, no matter if the signal is analog or digital. This leads to two main problems: First, the proximity of the wires, twisted around each other in pairs, has a very strong negative effect on the quality of the image and second – the small cross section of the conductor significantly limits the length of the line. This type of cable must be used very carefully in video-surveillance systems, because while designing the track of the system we must take into account the voltage drop depending on the length of the line. The use of a twisted pair cable is inappropriate when connecting a video camera with a coaxial cable designed for a load of 75 Ohm. When choosing a cable we must consider the complexity of the site, the proper evaluation of the interference from external sources and the safety requirements. According to high standards for picture quality and safety, the video signal cable must be mandatory shielded, the power cable must have a section calculated with 30% reserve and must be made of quality copper. Commutation As practice has shown the most reliable connections are made through a quality solder or a tight connector. The conductors must be properly cleaned and tinned because over time the copper base of the cable gets oxidized which causes interruptions during the operation of video-surveillance systems. The higher the oxidation level is, the greater the voltage drop is at this point of connection and at high currents this may lead to arcing, heating of the wire, short circuit, and consequently – a fire. Many manufacturers provide an M-F terminal clamp, which is suitable for indoor installation, but is completely inappropriate when installed outdoors. Finally, we will add that despite the wide variety of systems for video-surveillance on the market, we must be extremely careful because very often behind the beautiful packaging there are conductors with very low content of copper in the wire and the beautiful golden contacts get rapidly oxidized by the moisture in the air. You should trust only established manufacturers and retailers who have responsible attitude towards customers and a good reputation, as is the case with Vikiwat Ltd.