http___blog.vikiwat.com_tag_inverter__1.xml
http___blog.vikiwat.com_inverter-converter-transducer-what-is-it-and-how-to-use-it-part-ii__2.xml
1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 3.1 3.2 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 4.10 4.11 5.1 5.2 5.3
Да се върнем на понятието инвертор, конвертор, преобразувател или още трансфертер или инвертер. Всъщност това са многото имена на едно и също устройство. Някои от тях са транслитерации на наименованието му от английски (конвертор) или руски (трансфертер) и за да е още по-сложно, казвайки само инвертор, може да се имат предвид поне три принципно различни устройства, на които няма да се спирам специално: инвертор климатик, инвертор електрожен и инвертор за соларни системи с UPS, освен това нека не забравяме че има и трифазен инвертор. Стана ли ясно? Щом е ясно, нека минем на втората част от въпроса, а именно: „как се ползва“? В първата част от статията обърнахме специално внимание на рисковете от претоварване на инвертора поради непознаване или несъобразяване с характера на товара. Има обаче и други не по-малко сериозни опасности, с които трябва да се съобразим преди и по време на експлоатация на преобразувателя на напрежение. На първо място като всеки електрически уред той се влияе негативно от прах, висока околна температура, напр. над 40 градуса, висока влажност, над 90% и други замърсявания възпрепятстващи нормалната конвекция на охлаждащия, устройството, въздушен поток. По-мощните инвертори имат вграден вентилатор, който се включва автоматично при по-продължителна работа и по тежък режим, за да го предпазят от прегряване, затова е важно да не се поставят предмети препречващи въздуха, издухван от вентилатора навън. Добре е да се остави пространство около 10 sm около инвертора; да се постави на суха, равна чиста повърхност, да не се потапя във вода, както и да се пази от дъжд и влага. Трябва да се обърне специално внимание на кабелите, свързващи инвертора със захранващия акумулатор. Те трябва да са правилно оразмерени, т.е. да имат сечение релевантно на мощността на инвертора. Ако кабелите не са оразмерени правилно те ще греят. Кабелите освен това трябва да отговарят на стандартите, да не са с повредена изолация или прекъснати жила. Има освен това специални изисквания за безопасност за работа с и около акумулатори. Едно от тях е да не се пуши и да не се пали огън, друго – да не се поставят върху тях метални предмети, които могат да доведат до късо съединение. Вашите метални украшения като дълги ланци, гривни и др. могат при допир до плюса и минуса на акумулатора да предизвикат късо и да доведат до изгаряния. При включване към инвертора на устройства с голям пусков ток, това може да доведе до пик, при който инвертора да изключи и ако в същото време има включен компютър и работите с данни, той също може да изключи (ако не е лаптоп )и това да доведе да загубата на данните. В заключение може да се каже, че инверторът на напрежение е едно много практично и полезно устройство осигуряващо мрежово напрежение там, където няма електрическа мрежа. Това определено създава по-голяма независимост на отдалечени и неелектрифицирани места. Също може да бъде устройство, в което ако има вградено UPS, непрекъсваемо токозахранване, то този инвертор може да се използва в локално парно, камини с водни ризи и други системи за домашна автоматизация, спирането на захранването до които, може да доведе до тежки и скъпоструващи аварии.
1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 4.1 4.2 5.1 5.2 5.3 5.4 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 6.8 7.1 7.2 7.3
Inverter, converter, transducer … What is it and how to use it? part II Let’s get back to the term inverter, converter, transducer, etc. Actually, these are different names of the same device. In English the most common term is converter, in Russian – transferter. To make the situation even more complex, saying only inverter can refer at least to three different devices, which we will not review in detail: inverter air-conditioner, inverter electric welding machine, inverter for solar systems with UPS. Furthermore we shouldn’t forget that there are three-phase inverters. Is it now clear? If it’s clear, let’s move on to the second part of the question, namely: “how to use it “? In the first part of the article we paid special attention to the risks of overloading the inverter due to ignorance or disregard of the nature of the load. However, there are other, not less serious risks which we need to consider before and during the operation of the voltage inverter. Firstly, like all electric appliances, it is adversely affected by dust, high ambient temperatures, e.g. above 40 degrees, high humidity above 90% and other contaminants impeding the normal convection of the air flow, which serves to cool the device. The more powerful inverters have a built in fan that turns on automatically during prolonged work and in harder working mode in order to protect it from overheating, so it is important not to put objects, which could block the air, blown out by the fan. It is good to leave some space, about 10 cm, around the inverter and to place the device on a dry, flat and clean surface. Do not immerse in water and keep away from rain and moisture. Special attention needs to be paid on the cables which connect the inverter with the supply battery. They must be properly sized, i.e. relevant to the power of the inverter. If the cables are not sized properly they will give heat. The cables must also meet the standards and must not have damaged insulation or broken wires. Furthermore, there are special safety requirements for working with and around batteries. Smoking and lighting fires nearby are not allowed as well as putting metal objects on the battery because they could cause short circuits. Metal jewellery, such as long necklaces, bracelets, etc. when getting in contact with the plus and the minus of the battery may lead to short circuit and cause burns. When devices with large inrush current are connected to the inverter, this can lead to a peak in which the inverter may turn off and if at the same time there is an operating computer and you work with data, the computer may also turn off (unless it is a laptop) and this may lead to data loss. In conclusion we can say that the voltage inverter is a very practical and useful device which provides mains voltage where there is no electrical network. It definitely provides greater independence at remote and non-electrified places. It can also be a device, which if supplied with a built UPS, uninterruptible power supply, can be used in central heating, fireplaces with water jackets and other home automation systems, which if not power supplied can cause severe and costly accidents.