http___blog.tangra.bg_2015_12__D0_B5_D0_BD_D0_B5_D1_80_D0_B3_D0_BE_D0_B5_D1_84_D0_B5_D0_BA_D1_82_D0_B8_D0_B2_D0_BD_D0_B8-_D1_81_D0_B8_D1_81_D1_82_D0_B5_D0_BC_D0_B8-_D0_BC_D0_B8_D0_BA_D1_80_D0_BE_D0_BA_D0_BB_D0_B8_D0_BC_D0_B0_D1_82__1.xml
http___blog.tangra.bg_en_2016_03_energy-efficient-hvac-systems-for-maintenance-microclimate_.xml
1.1 2.1 2.2 3.1 3.2 4.1 5.1 6.1 6.2 7.1 7.2 8.1 9.1 9.2 10.1 10.2 11.1 11.2
Енергоефективни системи за поддържане на микроклимат През втората половина на 2015г. фирма ТАНГРА завърши инсталациите на административно-производствената сграда за асемблиране на електронни модули на фирма „Абритес“ ООД в гр. София. Проектирани и изградени бяха системи за отопление, вентилация и климатизация на производствени, офисни и спомагателни помещения. Основна задача при разработването беше постигане на нормативните изисквания за микроклимат при оптимално съотношение между капитални вложения и енергийни разходи. Защрихованата площ показва спестените средства от правилното инвестиционно решение. Поставената от инвеститора цел бе реализирана по няколко направления: – Отопление и охлаждане на обекта се извършва от система с променливо използване на мощността VRF на Hitachi. Системата Хитачи VRF е с висок коефициент на трансформация, т.е. съотношение между получена енергия и изразходвана (СОР – в зимен режим/ЕЕR – в летен режим). Вентилацията е осигурена от високоефективни рекуперативни системи, възстановяващи до 85% от енергията на изхвърления въздух. Системите са производство на фирма „ТАНГРА” и са част от серията TANGRA EVB HiE. Използването на топлината от технологичните процеси в системите за въздушно отопление и проветрение значително понижава енергопотреблението в зимен режим. Свободното охлаждане (free cooling), използвано в преходните периоди, замества част от хладилната мощност на системата. По този начин се намаляват и разходите за охлаждане. Системата за управление на вентилационните инсталации ТАНГРА Smart подава информация за състоянието на машините, замърсяването на филтрите и работата на допълнителната окомплектовка. Най-важната и иновативна функция е визуализирането на моментното количество спестена енергия от рекуперация. В заключение е важно да се отбележи, че изградените от ТАНГРА системи покриват изискванията за енергийна ефективност на „Регламент (ЕС) № 1253/2014” на Европейската комисия. Те ще продължат да удовлетворяват и завишените параметри на регламента след 01.01.2018г.
1.1 2.1 2.2 3.1 3.2 4.1 5.1 6.1 6.2 7.1 7.2 8.1 9.1 9.2 10.1 10.2 10.3 10.4 11.1 11.2 11.3
Energy efficient HVAC systems for maintenance microclimate During the second half of 2015 TANGRA completed the installations of Abrites OOD’s administrative and production building in Sofia. The production plant will be specialized in the assembling of electronic modules. The design and building assignment involved heating, ventilation and air-conditioning systems for production section, offices and auxiliary premises. The main task of the design process was to achieve conformity with the regulatory requirements for microclimate, while maintaining the optimum capital investments/energy costs ratio. The shaded area shows the savings, resulting from the proper investment decision. The objective, set by the investor, was achieved by working in several directions: – The heating and cooling of the premises is provided by Hitachi’s VRF – variable refrigerant flow system. Hitachi VRF system ensures high transformation ratio, i.e. high received/utilized power ratio (COP – in winter mode/EER –in summer mode). The ventilation is provided by high efficiency heat recovery ventilation systems, recovering up to 88% of the energy of the discharged air. These systems were manufactured by “TANGRA” and form part of the TANGRA EVB HiE series. The utilization of the heat from the technological processes in the air conditioning and ventilation systems significantly decreases the energy consumption during winter. The free cooling, used in the transitive periods, replaces a part of the cooling power of the system. This also reduces the cooling costs. Heat recovery ventilation systems control is performed by TANGRA Smart. This system provides information on the status of the machines, the status of filters and the functioning of the additional equipment. The most significant and innovative function is the visualization of the current levels of energy saved by recuperation. It visualizes percentage of saved energy per hour. In conclusion, it should be noted that the systems, developed and implemented by TANGRA fully meet the energy efficiency requirements of Commission Regulation (EU) No. 1253/2014. They will continue to meet even the increased parameters of this Regulation after 01.01.2018. This means that the heat recovery efficiency is more than 75%.