http___blog.vikiwat.com_tag_avtomatichen-prekasvach__1.xml
http___blog.vikiwat.com_power-circuit-breakers__2.xml
1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 1.11 1.12 1.13 1.14 1.15 1.16 1.17 1.18 1.19 1.20 1.21 1.22 2.1 3.1 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9
Автоматичните прекъсвачи (шалтери) са предназначени да защитават електрическите вериги от къси съединения, претоварвания по ток и други повреди. Наричат се автоматични, защото сработват без човешка намеса при достигане на определено, предварително зададено състояние на тока и напрежението. Наричат се още от неспециалисти и шалтер (прекъсвач нем.). В този смисъл, те действат като предпазител със стопяема вложка, но нямат недостатъка на този предпазител – еднократното сработване и ръчнатата замяна на вложката. Автоматичните прекъсвачи могат да сработват многократно, като броят комутационни цикли обикновенно е посочен от производителя. В зависимост от броя полюси, автоматичните прекъсвачи се делят на еднополюсни и многополюсни. Последните се използват за едновременно изключване на фазите на електрическата верига. Според работното им напрежение автоматичните прекъсвачи са за ниско (до 1000 V), средно (до 35kV) и високо напрежение (110-400kV), но когато са за средно и високо напрежение се наричат просто прекъсвачи. Тук ще разгледаме автоматичните прекъсвачи за ниско напрежение, но с голям ампераж. Конструкцията на един автоматичен прекъсвач се състои от контакти (обикновено нормално затворени), превключващ механизъм, клеми, биметална пластина (осигуряваща термичното изключване), индукционна намотка, дъгогасителна камера (искрогасителна камера), калибрационен винт (с него се настройва тока на изключване), превключващ лост (за ръчно включване след отстраняване на повредата) с указани положения „I“ и „O“ или „вкл“, „изкл“. Сработването на автоматичният прекъсвач за големи токове (мощностен АП) става чрез електромагнитната система, в която влиза и бобината. Когато токът в електрическата верига нараства, в бобината се индуцира магнитен поток, който създава електродвижеща сила, която отваря, от своя страна, контактите на прекъсвача. Другата конструктивна система се основава на повишаването на температурата на биметална пластина. При загряване биметалната пластина се деформира и изключва контактите. На практика се ползват автоматични прекъсвачи, в които са вградени и двете системи. Електромагнитната система изключва токовете на къси съединения, тя е по-бърза – термозащитата сработва при по-продължителни токови претоварвания с големина на тока малко по-голяма от тази при нормален работен режим. Важно е да се отбележи, че в режим на късо съединение възникват токове в пъти превишаващи номиналния в електрическата верига. При такива токове, при отваряне на контактните клеми, токът продължава да протича през въздушната междина образувайки електрическа дъга с много висока температура, която е в състояние да стопи корпуса на прекъсвача или да завари клемите ако не се вземат конструктивни мерки това да не стане. Техническото решение за мощни автоматични прекъсвачи с въздушно охлаждане е дъгогасителни камери, които да поемат топлината от токовете на късо съединение, съдържащи отвори с метални пластини, които да отнемат от топлината на дъгата. При средно и високо напрежение прекъсвачите ползват други конструктивни решения за овладяване на топлината възникваща при образуването на електрическа дъга. Там работната среда може да е вакуум, или инертен газ. Има и конструкции, при които контактната система е потопена в машинно масло. Прекъсвачите за ниско напрежение се делят на: прекъсвачи с номинален ток до 100А, автоматични прекъсвачи с лят корпус за номинален ток до 1600А, прекъсвачи с номинален ток до 6000А – това са в общия случай въздушни прекъсвачи с възможност за настройка на изключвателните параметри. вакуумни прекъсвачи за ниски и средни напрежения за номинален ток до 3000А. Как да си изберем автоматичен прекъсвач? При избор на автоматичен прекъсвач трябва да се обърне внимание на следните основни негови характеристики: еднополюсен или многополюсен прекъсвач ви трябва (при трифазно напрежение обикновено се избира триполюсен), номинален ток, номинално напрежение, има ли възможност за настройка на изключваните величини, максимална изключвателна възможност на прекъсвача (най-големия ток, който прекъсвача може да изключи), работна изключвателна възможност (токът, който прекъсвача може да изключва многократно без повреда). При избор на мощностен автоматичен прекъсвач трябва да се изчисли какъв би могъл да бъде най-големият ток на късо съединение, който може да възникне във веригата. Ако има опасност да възникне ток на късо съединение над максималната изключвателна способност на прекъсвача, могат да бъдат поставени и обикновени стопяеми предпазители за презастраховане на сигурността на системата, като логиката тук е, не че ще се повреди автоматичния прекъсвач, а че при неуспешно изключване може да се стигне до тежка скъпоструваща повреда на защитаваното оборудване. Също при избора на прекъсвач е важно да се знае къде ще бъде монтиран. Ако мощният автоматичен прекъсвач е предвидено да бъде монтиран на DIN шина, той трябва да бъде подбран с корпус стандартизиран за монтаж на този тип еврошина. Ако прекъсвача ще се монтира в елтабло, трябва да се провери дали тоководещите шини съответстват на прекъсвача. Понякога мощностният автоматичен прекъсвач се монтира директно към защитаваният електрически механизъм. Използването на автоматични прекъсвачи в автоматизираните системи за сградна инсталация е вече често срещано като понякога се слага датчик, който дистанционно сигнализира за състоянието на прекъсвача в централизиран диспечерски пункт, за да може при показание за изключен прекъсвач да се вземат незабавни мерки от ремонтните групи, така че съответната жилищна или обществена сграда да остане най-малко време без захранване. Огромно разнообразие от качествени и надеждни мощностни автоматични прекъсвачи може да намерите тук.
1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 4.1 5.1 6.1 6.2 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 8.1 8.2 8.3
Circuit breakers are designed to protect electrical circuits from short circuits, current overload and other failures. They can operate without human intervention when certain preset values of current and voltage are reached. They act like a fuse with a fuse block, but don’t have the disadvantages of this fuse – the single response and the manual replacement of the fuse block. Circuit breakers can respond many times and the number of switching cycles is usually specified by the manufacturer. Depending on the number of poles, circuit breakers are divided into single-pole and multi-pole. The latter are used for the simultaneous disconnection of the phases of the electric circuit. According to their operating voltage circuit breakers are designed for low (up to 1000 V), medium (up to 35kV) and high voltage (110 -400kV). Here we will take a look at circuit breakers for low voltage, but having large amperage. A circuit breaker consists of contacts (usually normally closed), a switching mechanism, terminals, bimetal plate (providing thermal shutdown), induction coil, arc-extinguishing chamber ( spark-extinguishing chamber) calibration screw (for setting the switching-off current), switching lever (for manual switching-on after troubleshooting) with “I” and “O” or “On” and ” Off” positions. The response of the circuit breaker for large currents functions through the electromagnetic system, which includes the coil, too. When the current in the circuit increases, a magnetic flux is induced in the coil. This magnetic flux creates an electromotive force, which opens, in turn, the contacts of the circuit breaker. The other construction system is based on the temperature rise of the bimetal plate. When heated, the bimetal plate becomes deformed and disconnects the contacts. In practice, circuit breakers combine both systems. The electromagnetic system interrupts short-circuit currents, it is faster – the thermal protector is activated when there is a continuous current overload and the size of the current is slightly larger than that in normal operation mode. It is important to note that in a short-circuit mode, the currents that occur are several times larger than the rated current in the circuit. With such currents, upon opening of the contact terminals, the current continues to flow through the air gap forming an electric arc with a high temperature, which is able to melt the housing of the circuit breaker or weld the terminals if no constructive measures are taken. The technical solution for power circuit breakers with air cooling are arc-extinguishing chambers, which are designed to absorb the heat from the short-circuit currents. Arc-extinguishing chambers contain holes, equipped with metal plates, which take the heat of the arc. Medium and high voltage circuit breakers use other constructive solutions to deal with the heat arising from the formation of an electric arc. There, the working environment may be vacuum or inert gas. There are constructions in which the contact system is immersed in machine oil. Low voltage circuit breakers are divided into: circuit- breakers with rated current up to 100A, circuit breakers with a cast package for rated currents up to 1600A, circuit breakers with rated current up to 6000A – these are generally air circuit breakers with adjustable switching-off parameters, vacuum circuit breakers for low and medium voltage for rated current up to 3000 A. How to choose a circuit breaker? When selecting a circuit breaker we must pay attention to the following main characteristics: do we need a single-pole or a multi-pole circuit- breaker (for three-phase voltage we usually choose a three-pole circuit breaker), rated current, rated voltage, is there a possibility for adjusting the switched-off quantities, maximum breaking capacity of the circuit-breaker (the largest current that the circuit-breaker can interrupt), working breaking capacity ( the current that the circuit-breaker can interrupt repeatedly without failure). When selecting a power circuit breaker we need to calculate what could be the largest short-circuit current which may occur in the circuit. If there is a threat of short-circuit current over the maximum breaking capacity of the circuit-breaker, standard safety fuses can be placed to reinsure the system security. The logic here is not to prevent the damage of the circuit breaker but to prevent severe costly damages of the protected equipment due to unsuccessful interruption of the current. Moreover, when choosing a circuit-breaker it is important to know where it will be mounted. If the power circuit breaker is intended to be mounted on a DIN rail, its housing should be designed for installation on this type of rail. If the circuit-breaker will be installed in a terminal panel, we should check whether the current-carrying rails correspond to the circuit-breaker. Sometimes the power circuit breaker is mounted directly to the protected electrical mechanism. The use of circuit breakers in automated systems for building installation is now commonplace and sometimes there is a sensor that signals remotely the state of the circuit-breaker to a centralized control center, so that if there is an indication for a broken circuit-breaker, the repair groups can take immediate measures and provide as soon as possible power to the residential or public building. Huge range of quality and reliable circuit breakers can be found here.