http___fire.raytex-bg.com_detail.php_id_237_k_0_g_3_pg_3001_1.xml
http___mxfire.com_solutions-services_extinguishing-systems_gas-based-suppression-systems_mx-200-with-hfc-227ea_.xml
1.1 2.1 3.1 3.2 3.3 4.1 5.1 6.1 7.1 7.2 7.3 8.1 9.1 10.1 11.1 12.1 13.1 14.1 15.1
производител: Minimax подгрупа: Химически пожарогасителни системи Химическата пожарогасителна система MX-200 е ефективна и безопасна за околната среда. МХ-200 използва гасителен агент химическото съединение HFC-227ea (познато на българският пазар като газ FM-200). Този тип пожарогасителна система се използва за защита на ценни и критични материали. Основните предимства на пожарогасителната система МХ-200 Висока ефективност на гасенето, Кратко време за изпускане на агента, безостатъчност, безопасност за хората и малки обеми за съхранение. В момента, в който датчик отчете пожар, алармената сигнализация се задейства от главната комбинирана пожароизвестителна и пожарогаси -телна централа. След това, резервоарът с пожарогасителния агент се отваря електрически и агента, който все още е в течно състояние, изтича през дренчерите, където се превръща в пара и се разпространява в стаята в газообразно състояние. Ако е необходимо, допълнителни резервоари се отварят пневматично от главния резервоар. Инженеринг и проектиране Пожарогасителната система MX-200 се състои от стоманени бутилки с гасителен агент, които се свързват с тръбна мрежа, на която се монтират специални дюзи/дренчери, които не позволяват на гасителния агент да се изпари, докато не стигне до тях. Благодарение на ниското налягане от 25 или 42 bar, резервоарите на химическата пожарогасителна система трябва да бъдат разположени в непосредствена близост до обекта на защита. Пожарогасителният агент MX-200 има ODP стойност нула, което означава, че не разрушава атмосверния озонов слой. Пожарогасителният ефект на MX-200 се дължи на топлинната абсорбация в пламъците и съответно се базира на физическото охлаждане и в малка степен на химическата интервенция в запалителната реакция . Зони на приложение Компютърни помещения, телекомуникационни съоръжения, архиви и библиотеки, контролни центрове и стаи, музеи, художествени галерии, медицински съоръжения, кораби и др.
1.1 2.1 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 7.1 8.1 9.1
Solutions & Services MX-200 with HFC-227ea: Our MX-200 fire extinguishing system – effective and environmentally safe. The Minimax MX-200 system with the extinguishing agent HFC-227ea is based on a powerful extinguishing concept for protecting valuable and critical objects. It combines high extinguishing effectiveness with no-residue extinguishing, personal safety and low storage volume. The use of HFC-227ea is recommended especially for risks where speed, weight and space requirements are the deciding factors. The extinguishing effect of HFC-227ea is based on heat absorption in the flame and therefore on physical cooling and, to a small degree, chemical intervention in the flame reaction. Its excellent extinguishing capacity makes HFC-227ea the ideal extinguishing agent for fast-spreading fires. As soon as fire detectors detect a fire, an alarm is signaled via the central fire detection and extinguishing control panel. Afterwards, the extinguishing agent cylinder is opened electrically and the extinguishing gas flows through extinguishing nozzles into the room. If necessary, further cylinders are opened pneumatically by the master cylinder. HFC-227ea has an ODP value of 0, which means that it does not break down stratospheric ozone. The exceptionally low atmospheric life of HFC-227ea is due to its relatively fast natural decomposition rate. Brochure download: Fire Extinguishing System MX 200′ as download (PDF) To request more information on our products, email: power@mxfire.com