http___fire.raytex-bg.com_detail.php_id_236_k_0_g_3_pg_3001_1.xml
http___mxfire.com_solutions-services_extinguishing-systems_gas-based-suppression-systems_oneu-active-extinguishing-system_.xml
1.1 2.1 3.1 3.2 4.1 5.1 6.1 6.2 7.1 7.2 8.1 8.2 9.1 10.1 11.1 11.2 11.3 12.1 13.1 14.1 15.1 16.1 17.1 18.1 19.1 20.1
производител: Minimax подгрупа: Система за активно гасене OneU – система за активно гасене е оптимизирана и перфектна за съвременния „IT – свят”. Отличава се с това, че е предназначена за детекция и гасене на пожар в шкафови (rack) конфигурации, компактна е – необходим и е само един юнит за монтаж, има възможност за разширение на модулен принцип – Master – Slave, възможност за подмяна на дефектирали платки с резервни, интегрирано акумулаторно захранване и удобен Docking Slot. OneU – система за активно гасене е самостоятелна и компактна единица за откриване и гасене на пожари. Малките размери – 1U правят възможно безпроблемно вграждане и пестене на място. За режим на работа без прекъсване е предвидено мрежово устройство с интегрирано непрекъснато захранване. OneU – система за активно гасене се състои от модула, който се вкарва – /1/, Docking Slot – /2/ и тръбна система за изсмукване на дима – /3/. Единственият по рода си Docking Slot – механизъм на OneU – система за активно гасене позволява монтаж и демонтаж на оборудването за секунди. При това всички периферни връзки, дюзи за гасене, тръбни разводки за отдимяване са предварително свързани перманентно към адаптиращи лайсни. Чувствителността е определена от наличието на два перманентни сензора за наблюдение и възникване на пожари. Те правят нон-стоп анализ, като взимат проби от въздуха от целия обем на шкафа. Пожарът се детектира още във фазата на неговото възникване и реакцията е на две степени. Предварителна аларма – паралелно с алармирането могат да се изключват и токови кръгове; Ако пожарът се развие по-нататък, се активира главната аларма на OneU – система за активно гасене. Гасителното вещество Novec™ 1230 се изтласква в дюзата и се разпределя в шкафа, като въздейства със своите пожарогасителни свойства. Така възникналият пожар бързо и безвъзвратно се потушава. Всички аларми или повреди в системата се изписват на дисплей и имат възможност евентуално да се предадат на по-висшестояща система за управление или наблюдение. Опционално могат да се активират акустични и оптични съоръжения за алармиране. Области на приложение OneU – система за активно гасене е в състояние и би трябвало винаги да се инсталира там, където има технически съоръжения, като: Дейта центрове с голям обем на обмен на данни, сървъри и Network – техника; Там, където е недопустимо прекъсването на предаване на данни; В предприятия с електронно управление на производството и наличие на автоматични процеси на производство и наблюдение; Телекомуникационно оборудване, което е отговорно за непрекъсваемата работа на съответното предприятие; За електро-захранващи и управляващи системи, които подсигуряват непрекъсната, достатъчна и навременна доставка на енергия в дадено предприятие.
1.1 2.1 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 6.3 6.4 7.1 8.1 9.1
Solutions & Services Unique: Our space-saving OneU active extinguishing system for server cabinets. Companies are helpless in the event of operational downtime due to server room fires. Delivery problems and data loss have catastrophic consequences for the affected companies. With OneU, Minimax offers a unique active extinguishing system especially for cabinets with electrical and electronic devices, for example servers and IT equipment. With just a few hand maneuvers, the space-saving OneU is installed in only one height unit of 19″ system racks – a height of only 44 mm! Due to the OneU’s integrated emergency power supply, uninterrupted operation is also ensured in the event of a power failure. With the smoke-intake and the extinguishing system including the extinguishing-agent stockpiling, the active extinguishing system is a complete fire protection system. When technology and data are endangered by smoldering cables or overheated components, it does not escape OneU. The two sensors of the smoke-intake system, a highly sensitive smoke sensor and a CO-fume sensor react to different fire variables so that OneU is activated immediately in the case of such disastrous events. When a sensor is activated, the devices installed in the cabinet, such as fans and computers, can be powered down. In many cases, this alone puts out the fire. If the fire continues, the extinguishing system is activated by the two sensors and the device is flooded with the Novec™1230 extinguishing agent from 3M™. The fire is extinguished quickly and without leaving any residue, and the flames are prevented from spreading to surrounding areas. Brochure download: OneU – Active extinguishing system for 19″ racks’ for download (PDF) To request more information on our products, email: power@mxfire.com