http___mgc.com.hr_proizvodi_travesca-transformatorski-izolatori__1.xml
1.1 1.2 2.1 3.1 4.1 5.1 6.1 7.1 8.1 8.2 9.1 9.2 9.3 9.4 10.1 10.2 11.1 12.1 12.2
TRAVESCA® Transformer bushing has a dry insulation of RIP (resin impregnated paper). The insulation... TRAVESCA® Transformer bushing has a dry insulation of RIP (resin impregnated paper). The insulation lays directly on the conductor or tube and consists of wrapped paper dried under vacuum and impregnated with epoxy resin. Conductive grading layers are embedded during the wrapping in the insulation for the best field control. This guarantees the highest operational and human safety. On customer requirement the conductor bushing version can be equipped with an electrode. Alternatively in Aluminium, Copper or Copper silver plated. All Bushings are equipped with capacitive 2kV test tap. Used to monitor the capacitance C, partial discharge pC and the dissipation factor tan δ. Continuous operation test to on a DTOI 123kV bushing. Simulating 30 years operation time. Total of 50 000 lifting’s at –30°C and +50°C. Followed by routine test and dry lightning impulse withstand test (BIL) according IEC60 137. “Cook Test” on 145kV Bushing. 42 hours at +98°C with 1% salt solution followed by dry lightning impulse withstand test (BIL) Target: To ensure that no humidity is taken up by the direct cast silicone insulator and RIP insulating body. Versatile application characterises the TRAVESCA® Bushing Type DTOI in worldwide applications. Temperatures down to –45°C can be covered and realised.
1.1 2.1 3.1 4.1 5.1 6.1 7.1 8.1 8.2 9.1 9.2 9.3 9.4 10.1 11.1 12.1 13.1
TRAVESCA® transformatorski izolator posjeduje suhu izolaciju iz RIP-a (smolom izoliranog papira). TRAVESCA® transformatorski izolator posjeduje suhu izolaciju iz RIP-a (smolom izoliranog papira). Ona leži direktno na vodiču ili cijevi i sastoji se od namotanog papira koji je pod vakuumom impregniran smolom. Za najbolju moguću raspodjelu električnog polja u papire su položeni usmjerivački slojevi. Ova konstrukcija omogućuje najdužu moguću sigurnost rada i najveću moguću sigurnost za ljude i postrojenje. Na zahtjev kupca provodno tijelo može biti opremljeno elektrodom. Po izboru iz aluminija, bakra ili posrebrenog bakra. Svi izolatori opremljeni su kapacitivnim 2kV testnim priključkom. Koristi se za praćenje kapaciteta C, parcijalna izbijanja pC i faktora dielektričkih gubitaka tan δ. Kontinuirano ispitivanje DTOI 123kV izolatora. Simulacija 30 godina životnog vijeka proizvoda. Ukupno 50 000 izmjena pri -30°C i +50°C. Nakon toga slijedi rutinski test i test otpornosti na udar munje (BIL) po IEC60 137 normi. “Kuhanje” 145kV izolatora. 42 sata na +98°C u 1% slanoj otopini nakon čega slijedi test otpornosti na udar munje (BIL). Cilj: dokaz nemogućnosti ulaska vlage u direktno ljevani silikonski izolator i RIP izolatorsko tijelo. TRAVESCA® izolatore tipa DTOI odlikuje svestrana primjena koji se koriste diljem svijeta. Njima se mogu pokriti temperaturna područja do –45°C.