http___www.imi-hydronic.com_srb-rs_products-solutions_Termostatska_kontrola_Termostatske-glave-i-radijatorski-ventili_Termostatski-radijatorski-ventili_Eclipse__1.xml
1.1 2.1 3.1 4.1 5.1 6.1 7.1 8.1 9.1 10.1 11.1 12.1 13.1 14.1 15.1 16.1 17.1 18.1 19.1 20.1 21.1 22.1 23.1 25.1 27.1 27.2 28.1 29.1 30.1 30.2 31.1 31.2 32.1 33.1 34.1 35.1 36.1 37.1 38.1 39.1 40.1 41.1 42.1 43.1 44.1 45.1 46.1 47.1 49.1 49.2
Thermostatic radiator valves with presetting Thermostatic radiator valve primary for radiators in heating systems and secondary for small cooling terminals. Key features Stepless presetting Ensures accurate balancing. Hidden presetting Eliminates the possibility of unauthorized manipulation. Low flow charateristics Flow range from a very low flow up to standard level. Low noise level Can handle high differential pressure which gives lower risk of noise. Strong return spring High locating force ensures that the valve does not slacken off over time Double O-rings Trouble free operation. Technical description Applications: Heating and cooling systems Function: Control Stepless presetting Shut-off Dimensions: Pressure class: Max. differential pressure: Maximum differential pressure to ensure that the valve does not open against a closed thermostat: 100 kPa. Temperature: Max. working temperature: 120°C, with protection cap or actuator 100°C. Min. working temperature: -10°C. Materials: Valve body: Brass O-rings: EPDM rubber Valve disc: EPDM rubber Return spring: Stainless steel Valve insert: Brass, PPS (polyphenylsulphide) Spindle: Niro-steel spindle with double O-ring sealing. Surface treatment: Valve body and fittings are nickel-plated Marking: TA, country code, flow direction arrow, size and KEYMARK symbol. Red protection cap. Upper part of valve insert: Red Standards: KEYMARK certified and tested according to EN 215. Connection to thermostatic head: The products, texts, photographs, graphics and diagrams in this document may be subject to alteration by IMI Hydronic Engineering without prior notice or reasons being given. For the most up to date information about our products and specifications, please visit www.imi-hydronic.com.
1.1 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 4.1 5.1 6.1 7.1 8.1 9.1 10.1 11.1 12.1 13.1 14.1 15.1 16.1 17.1 18.1 19.1 20.1 21.1 23.1 25.1 26.1 27.1 28.1 29.1 30.1 31.1 32.1 33.1 35.1 36.1 37.1 38.1 39.1 40.1 41.1 42.1 43.1 44.1 45.1 46.1 47.1 48.1 49.1 49.2 50.1 51.1 52.1 53.1 54.1 55.1 56.1 57.1 58.1 59.1 59.2
Termostatski radijatorski ventil sa automatskim ograničenjem protoka Termostatski radijatorski ventil Eclipse ima jedinstveni ograničivač protoka koji eliminiše bilo kakvo prekoračenje protoka. Zahtevani protok se podešava direktno na ventilu. Podešeni protok neće biti veći čak ni kada postoje znatne promene u instalaciji bilo da neki ventili zatvaraju bilo da je reč o jutarnjem startovanju sistema grejanja. Ventil reguliše protok nezavisno od promene diferencijalnog pritiska. Prema tome, nisu potrebni komplikovani proračuni za određivanje pozicije predregulacije. Ključne karakteristike Integrisani ograničivač protoka Ne dozvoljava prekoračenje protoka Jednostavno podešavanje Kako bi se postigao projektovani protok Opseg protoka od 10 do 150 l/h Za veću fleksibilnost Sva tela ventila označena sa ‘’II’’ mogu biti modifikovana kao Eclipse Pr: Calypso exact, Calypso, Mikrotherm F, Multilux, Multilux 4-Set Perfect for renovation Standard dimensions and easy flow sizing Tehnički opis Namena: Sistemi grejanja. Funkcija: Kontrola Regulacija protoka Zatvaranje Dimenzije: Nazivni pritisak: Temperatura: Max. radna temperatura: 120°C, sa zaštitnom kapom ili aktuatorom 100°C. Min. radna temperatura: -10°C Opseg protoka: Protok se može predregulisati u opsegu: 10-150 l/h. Podešavanje protoka do 150 l/h. (Max. nominalni ptorok qmN na 10 kPa prema EN 215: 115 l/h) Diferencijalni pritisak (ApV): Max. differencijalni pritisak: Min. differencijalni pritisak: 10 – 100 l/h = 10 kPa 100 – 150 l/h = 15 kPa Materijal: Telo ventila: Mesing O-prsten: EPDM guma Disk ventila: EPDM guma Povratna opruga: Nerđajući čelik Uložak ventila: Mesing, PPS (polyphenylsulphide) Ceo termostatski uložak može se zameniti korišćenjem IMI Heimeier alata bez pražnjenja instalacije. Vreteno: Niro čelik sa duplim O-prstenastim zaptivanjem. Površinska obrada: Telo ventila i fiting su niklovani. Označavanje: THE, DN, oznaka zemlje, smer protoka i KEYMARK-oznaka. II+ oznaka. Narandžasta zaštitna kapa. Standardi: Telo ventila prema sledećim zahtevima: – KEYMARK sertifikovano i testirano prema DIN EN 215. Cevni priključci: Unutrašnji navoj je projektovan za povezivanje na cevi sa navojem, ili u kombinaciji sa kompresionim spojnicama, na bakarne ili precizne čelične cevi. U kombinaciji sa duplom zateznom spojnicom pogodan je za povezivanje na višeslojne cevi. Priključak na termostatsku glavu i aktuator: IMI Heimeier M30x1.5 Proizvodi, tekstovi, fotografije, grafikoni i dijagrami u ovom dokumentu mogu biti predmet promene od strane IMI Hydronic Engineering-a bez prethodnog obaveštenja ili obrazloženja. Za najažurnije informacije o našim proizvodima i specifikacijama, molimo Vas posetite www.imi-hydronic.com.