http___www.imi-hydronic.com_ba_products-solutions_Balancing-and-control_Regulatori-diferencijalnog-tlaka_Regulatori-diferencijalnog-tlaka_TA-PILOT-R__1.xml
1.1 2.1 2.2 2.3 3.1 4.1 5.1 6.1 7.1 8.1 9.1 10.1 11.1 12.1 13.1 14.1 15.1 16.1 18.1 20.1 20.2 21.1 22.1 23.1 25.1 26.1 27.1 28.1 28.2 29.1 30.1 31.1 31.2 32.1 33.1 34.1 35.1 36.1 37.1 38.1 39.1 40.1 41.1 42.1 43.1 44.1 44.2
Differential pressure controller with adjustable set-point – DN 15-50 This compact differential pressure controller for heating and cooling systems is particularly effective in situations requiring high temperatures and/or pressure drop. DA 516 can be used both on the primary and secondary side in district heating and comfort cooling systems. Rust protection is assured thanks to the electrophoretic painted ductile iron body. Key features Inline design Inline flow allows high pressure drops without noise. Adjustable set-point Delivers desired differential pressure ensuring accurate balancing. Measuring point Simplifies the balancing procedure, increases its accuracy and enables troubleshooting. Technical description Application: Heating and cooling systems. Installation in the return pipe. Functions: Differential pressure control over the load. Dimensions: Pressure class: Max. differential pressure (ApV): 1600 kPa = 16 bar Setting range: Ap over the load is adjustable within: Delivery setting: Maximum value (30, 60, 100 resp. Temperature: Max. working temperature: - with measuring points: 120°C - without measuring points: 150°C Min. working temperature: -10°C Media: Water and neutral fluids, water-glycol mixtures. Material: Valve body: Ductile iron EN-GJS-400 Diaphragms and gaskets: EPDM Adjustment ring: Ryton PPS Surface treatment: Electrophoretic painting. Marking: TA, DN, PN, Material, Kvs, Ap and flow direction arrow. Connection: Male thread according to ISO 228. The products, texts, photographs, graphics and diagrams in this document may be subject to alteration by IMI Hydronic Engineering without prior notice or reasons being given. For the most up to date information about our products and specifications, please visit www.imi-hydronic.com.
1.1 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 4.1 5.1 6.1 7.1 8.1 9.1 10.1 11.1 12.1 13.1 14.1 15.1 16.1 17.1 18.1 20.1 21.1 22.1 24.1 28.1 29.1 30.1 31.1 32.1 33.1 34.1 35.1 36.1 37.1 38.1 39.1 40.1 41.1 42.1 43.1 44.1 45.1 46.1 47.1 48.1 49.1 50.1 51.1 52.1 53.1 54.1 55.1 56.1 57.1 58.1 61.1 62.1 63.1 64.1 65.1 65.2
Regulator diferencijalnog tlaka, upravljan PILOT-om, s mogućnošću podešavanja TA-PILOT-R je visoko učinkovit regulator diferencijalnog tlaka koji održava stabilan diferencijalni tlak na instalaciji. Izuzetno precizan TA-PILOT-R pomaže pri održavanju stabilnih uvjeta kako bi se postigao sjajan autoritet regulacijskih ventila s modulirajućom regulacijom, dodatno umanjuje buku na instalaciji i pojednostavljuje postupak balansiranja. TA-PILOT-R je regulator diferencijalnog tlaka koji se montira u povratu. Mjerne točke omogučavaju dijagnostiku sistema. Glavne značajke Jednostavno rukovanje i montaža Malih dimenzija i težine. Precizna i stabilna regulacija diferencijalnog tlaka Izuzetna preciznost zahvaljujući PILOT tehnologiji. Mjerenje i dijagnostika sustava Sjajne mogućnosti dijagnostike sustava i smanjivanje potrošnje energije. Tehnički opis Primjene: Sustavi grijanja i hlađenja. Ugradnja u povratni vod. Funkcija: Regulacija diferencijalnog tlaka Prethodno podešavanje Ap na instalaciji (ApL) Mjerenje (ApL) Dimenzije: Razred tlaka: PN 16 i PN 25 Max. diferencijalni tlak (ApV): Područje namještanja: *) Namještanje opskrbe Nepropusnost: Čvrsto brtvljenje Temperatura: Max. radna temperatura: - s mjernim priključcima, standard: 120 °C - s mjernim priključcima, dvostruko osigurana: 150 °C Min. radna temperatura: -20 °C Radni medij: Voda i neutralni radni mediji, mješavine vode i glikola. (za ostale radne medije kontaktirati IMI Hydronic Engineering.) Materijali: Tijelo ventila: Nodularni lijev EN-GJS-400 Tijelo PILOT ventila: AMETAL® O-brtveni prsteni: EDPM Brtva sjedišta ventila: EPDM/Nehrđajući čelik Poluga mehanizam: Nehrđajući čelik i mesing Membrane: EPDM Opruge: Nehrđajući čelik Vijci i matice: Nehrđajući čelik AMETAL® je IMI Hydronic Engineering legura otporna na decinifikaciju. Površinska obrada: Tijelo PILOT ventila: nije tretirano. Tijelo ventila: Elektroforetsko bojanje. Označavanje: TA, IMI, DN, PN, Kvs, Tmin/max, serijski broj, materijal kućišta ventila i strelica smjera strujanja, naljepnica, ApL-područje. Označavanje područja rada bojama: 10-50 kPa: Plava 30-150 kPa: Narančasta 80-400 kPa: Siva CE-oznaka: *) Ovlaštena institucija. Prirubnice: PN 16, PN 25: Prirubnice prema EN-1092-2, tipa 21. Razmak čeonih površina, prema EN 558 serija 3. Proizvodi, tekstovi, fotografije, crteži i dijagrami u ovoj brošuri podložni su promjenama od strane IMI Hydronic Engineering, bez prethodne obavijesti ili obrazloženja. Za više informacija o proizvodima i specifikacijama molimo posjetite nas na www.imi-hydronic.com.