http___www.imi-hydronic.com_srb-rs_products-solutions_Balansiranje_i_kontrola_Regulatori-diferencijalnog-pritiska_Regulatori-diferencijalnog-pritiska_TA-PILOT-R__1.xml
1.1 2.1 2.2 3.1 4.1 5.1 6.1 7.1 8.1 9.1 10.1 11.1 12.1 13.1 13.2 14.1 16.1 18.1 19.1 19.2 20.1 21.1 22.1 23.1 24.1 25.1 26.1 27.1 28.1 29.1 30.1 31.1 32.1 33.1 34.1 35.1 35.2
Thermostatic mixing valve for domestic hot water Thermostatic mixing valve for control of domestic hot water systems in apartment blocks with or without hot water circulation. Perfect for systems with circulation pump. Key features Temperature range The valve is available in four setting ranges 20-30°C, 30-45°C, 36-53°C and 45-65°C. Self-acting No additional energy source needed Technical description Application: Domestic hot water systems in private houses, blocks of flats, hospitals, old-age and nursing homes, hotels, shower-rooms of sports facilities, industrial and commercial buildings. Function: The TA-MATIC is intended mainly as a central mixing unit for domestic hot water systems in apartment buildings, in systems with or without hot water circulation. It works most efficient, if the system is equipped with a circulation pump. In this case, the unit can also be used as a central mixer for shower and bath facilities. Dimensions: Pressure class: Temperature: Max. working temperature: 90°C Temperature range: Each size can be supplied with four standard temperature settings: 25°C, 40°C, 48°C or 55°C. Factory-set standard temperatures can be adjusted within the limits: 20-30°C, 30-45°C, 36-53°C and 45-65°C. Material: Valve body: Gunmetal (SS 5204) Seat: Stainless steel Expansion medium in the thermostat sensing element are gaseous hydrocarbon, wax and pulverized copper. Marking: DN 20-50: TA-MATIC 3400, JRGumat PN10 and dimension (ex. 32 • 1 ¼). DN 65-80: TA-MATIC 3410, JRGumat PN10 and dimension. Connections: DN 20-50: Soldering or threaded connections are ordered separately. DN 65-80: Flanges according to EN 1092-2. Packaging: The packaging of the TA-MATIC can be used to provide insulation against heat losses. The products, texts, photographs, graphics and diagrams in this document may be subject to alteration by IMI Hydronic Engineering without prior notice or reasons being given. For the most up to date information about our products and specifications, please visit www.imi-hydronic.com.
1.1 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 4.1 5.1 6.1 7.1 8.1 9.1 10.1 11.1 12.1 13.1 14.1 15.1 16.1 17.1 18.1 20.1 21.1 22.1 24.1 28.1 29.1 30.1 31.1 32.1 33.1 34.1 35.1 36.1 37.1 38.1 39.1 40.1 41.1 42.1 43.1 44.1 45.1 46.1 47.1 48.1 49.1 50.1 51.1 52.1 53.1 54.1 55.1 56.1 57.1 58.1 61.1 62.1 63.1 64.1 65.1 65.2
Regulator diferencijalnog pritiska upravljan Pilot ventilom sa podesivim vrednostima TA-PILOT-R je regulator diferencijalnog pritiska visokih perfomansi konstruisan da održava stabilan diferencijalni pritisak na opterećenju. Sa vrhunskom tačnošću TA-PILOT-R pruža precizne i stabilne uslove za superiorni autoritet modulovano kontrolisanih kontrolnih ventila, dodatno on ograničava buku i pojednostavljuje balansnu proceduru. TA-PILOT-R je regulator diferencijalnog pritiska koji se instalira na povratni cevovod. Merni niplovi omogućuju merenje pritiska u cilju dijagnostike. Ključne karakteristike Jednostavno rukovanje i ugradnja Vrlo mala težina i mala ukupna dimenzija ventila. Precizna i stabilna regulacija diferencijalnog pritiska Neprevaziđena tačnost zahvaljujući novoj PILOT tehnologiji. Merenje i dijagnostika sistema Jedinstvene karakteristike za validaciju i bolje razumevanje ponašanja sistema za smanjenje potrošnje energije. Tehnički opis Namena: Sistemi grejanja i hlađenja. Ugradnja na povratnoj cevi. Funkcija: Regulacija diferncijalnog pritiska Predregulacija Ap na opterećenju (ApL) Merenje (ApL) Dimenzije: Klasa pritiska: PN 16 i PN 25 Maksimalni diferencijalni pritisak (ApV): Područje podešavanja: *) Fabrički podešene vrednosti Veličina propuštanja: Nepropusno zatvaranje Temperatura: Maksimalna radna temperatura: - sa mernim niplovima, standardna verzija: 120°C - sa mernim niplovima, dvostruko obezbeđenim: 150°C Min. radna temperatura: -20°C Radni fluid: Voda ili neutralne tečnosti, mešavine vode i glikola. (za ostale radne fluide kontaktirati IMI Hydronic Engineering.) Materijal: Kućište ventila: Nodularni liv EN-GJS-400 Kućište Pilot-a: AMETAL® O-rings: EDPM Zaptivka sedišta ventila: EPDM/Nerđajući čelik Mehanizam vretena ventila: Nerđajući čelik i mesing Membrana: EPDM Opruge: Nerđajući čelik Vijci i navrtke: Nerđajući čelik AMETAL® je legura otporna na koroziju i zaštićena od strane IMI Hydronic Engineering. Obrada površine: Kućište Pilot-a: Nije tretirano. Kućište ventila: elektroforetsko bojenje. Označavanje: TA, IMI, DN, PN, Kvs, Tmin/max, serijski broj, materijal kućišta ventila i strelica smera strujanja, nalepnica, ApL opseg. Identifikacija boje na vrhu pilota: 10-50 kPa: Plava 30-150 kPa: Narandžasta 80-400 kPa: Siva CE-označavanje: *) Označeno na kućištu. Prirubnice: PN 16, PN 25: Prirubnice prema EN-1092-2, tipa 21. Razmak čeonih površina, prema EN 558 serija 3. Proizvodi, tekstovi, fotografije, grafikoni i dijagrami u ovom dokumentu mogu biti predmet promene od strane IMI Hydronic Engineering-a bez prethodnog obaveštenja ili obrazloženja. Za najažurnije informacije o našim proizvodima i specifikacijama, molimo Vas posetite www.imi-hydronic.com.