http___www.imi-hydronic.com_srb-rs_products-solutions_Balansiranje_i_kontrola_Regulaciioni-ventili-i-Pogoni_Kombinovani-kontrolni-i-balansni-ventili-za-male-terminalne-potroae_TA-COMPACT-P__1.xml
1.1 2.1 2.2 3.1 4.1 5.1 6.1 7.1 8.1 9.1 10.1 11.1 12.1 13.1 14.1 15.1 16.1 17.1 19.1 20.1 21.1 22.1 22.2 23.1 24.1 25.1 26.1 27.1 28.1 28.2 29.1 29.2
Compression coupling for Alu/PEX pipes This is a supremely flexible compression coupling for Alu/PEX pipes in heating, cooling and tap water systems. The same body fits up to several sizes, ensuring quick and easy installation and saving money by reducing storage space. Key features Comprehensive range For optimum flexibility and faster installation, the FPL-MT is available in a Dy range of 14-20 mm. Cut cone For straightforward installation. AMETAL® construction Dezincification-resistant alloy that guarantees a longer coupling lifetime, and lowers the risk of leakage. Technical description Applications: Heating and cooling systems. Tapwater systems. Process systems where the media does not affect the incoming material. Functions: FPL-MT compression coupling for Alu/PEX pipes. Dimensions: Pressure class: PN 6/PN 10 Temperature: Max. working temperature: 95°C or the pipe pressure. Material: Parts which are subject to water contact: AMETAL® O-rings: EPDM rubber AMETAL® is the dezincification resistant alloy of IMI Hydronic Engineering. Surface treatment: Delivered as non-plated (yellow) or surface treated (chrome/nickle plated). See each product table. The products, texts, photographs, graphics and diagrams in this document may be subject to alteration by IMI Hydronic Engineering without prior notice or reasons being given. For the most up to date information about our products and specifications, please visit www.imi-hydronic.com.
1.1 2.1 2.2 2.3 3.1 4.1 5.1 6.1 7.1 8.1 9.1 10.1 11.1 12.1 13.1 14.1 15.1 16.1 17.1 18.1 19.1 20.1 21.1 23.1 25.1 26.1 27.1 30.1 30.2 31.1 32.1 33.1 34.1 36.1 41.1 42.1 43.1 44.1 45.1 46.1 47.1 48.1 49.1 50.1 51.1 51.2 52.1 53.1 54.1 55.1 56.1 57.1 58.1 59.1 60.1 61.1 62.1 63.1 64.1 65.1 66.1 67.1 67.2 68.1 69.1 70.1 72.1 73.1 74.1 74.2
Balansni i kontrolni ventil nezavisan od promene pritiska (PIBCV) Balansni i kontrolni ventil nezavisan od promene pritiska TA-COMPACT-P osigurava optimalne perfomanse u dugom vremenskom periodu. Podesiva vrednost maksimalnog protoka omogućava projektovani protok i eliminiše prekoračenje protoka za preciznu hidroničnu kontrolu. TA-COMPACT-P zajedno sa našim balansnim instrumentima omogućava napredno merenje i dijagnostiku. Ključne karakteristike Precizno hidronično balansiranje Fino podesive vrednosti maksimalnog protoka sprečavaju prekoračenje protoka kroz terminalne jedinice. Ugradnja bez ograničenja Uzak i kompaktan oblik pojednostavljuje ugradnju, pristup svim funkcijama sa jedne strane pojednostavljuje rad i rukovanje. Potpuna kontrola sistema Precizno merenje protoka i jedinstvena dijagnostička funkcija za ultimativnu uštedu energije i visoku pouzdanost sistema. Visoka pouzdanost AMETAL® i nerđajući čelik garantuju visoku otpornost na koroziju i redukuju rizik od curenja. Tehnički opis Namena: Sistemi grejanja i hlađenja. Funkcija: Kontrola Predregulacija (maks. protok) Regulacija diferncijalnog pritiska Merenje (AH, T, q) Zatvaranje (za odvajanje tokom održavanja sistema – pogledajte Veličina propuštanja) Dimenzije: Nazivni pritisak: Diferencijalni pritisak (ApV): Max. diferencijalni pritisak (ApVmax): 400 kPa = 4 bar Min. diferencijalni pritisak (ApVmin): (Važi za poziciju 10, potpuno otvoren. Ostale pozicije će zahtevati niže diferencijalne pritiske, proveriti u softveru HySelect.) ApVmax = Maksimalno dozvoljeni pad pritiska na ventilu, za ispunjenje svih navedenih perfomansi. ApVmin = Minimalno preporučeni pad pritiska na ventilu, za ispravnu regulaciju diferencijalnog pritiska. Opseg protoka: Protok (qmax) se može regulisati u opsegu: DN 15 LF: 44 - 245 l/h qmax = l/h za svaku poziciju podešavanja i potpuno otvorenom ventilu LF = mali protok Temperatura: Max. radna temperatura: 90°C Min. radna temperatura: -10°C Radni fluid: Voda ili neutralne tečnosti, mešavine vode i glikola. Hod: 4 mm Veličina propuštanja: Propusnost ≤ 0,01% od max. qmax (pozicija 10) i pravilan smer protoka. (Klasa IV prema EN 60534-4). Karakteristika: Linearna, najbolje odgovara on/off kontroli. Material: Kućište: AMETAL® Uložak ventila: AMETAL® Pečurka ventila: Nerđajuci čelik Vreteno: Nerđajuci čelik Zaptivka vretena: EPDM O-ring Ap uložak: PPS Membrana: EPDM i HNBR Opruge: Nerđajući čelik O-rings: EPDM AMETAL® je legura otporna na koroziju i zaštićena od strane IMI Hydronic Engineering. Oznaka: TA, IMI, PN 16, DN i smer protoka. Siva ručica: TA-COMPACT-P i DN. Za verzije sa malim protokom i LF. Priključak: Spoljašnjim navojem prema ISO 228. Priključak za pogon: Pogoni: Pogledajte više informacija u EMO T-u. Proizvodi, tekstovi, fotografije, grafikoni i dijagrami u ovom dokumentu mogu biti predmet promene od strane IMI Hydronic Engineering-a bez prethodnog obaveštenja ili obrazloženja. Za najažurnije informacije o našim proizvodima i specifikacijama, molimo Vas posetite www.imi-hydronic.com.