http___www.imi-hydronic.com_ba_products-solutions_Balancing-and-control_Regulacijski-ventili_Ventil-neovisan-o-promjeni-diferencijalnog-tlaka-balansirajui-i-regulacijski-ventili_TA-FUS1ON-P1__1.xml
1.1 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 4.1 5.1 6.1 7.1 8.1 10.1 11.1 12.1 12.2 13.1 14.1 15.1 16.1 17.1 17.2 18.1 18.2 19.1 20.1 21.1 22.1 23.1 24.1 25.1 26.1 27.1 28.1 29.1 30.1 31.1 31.2 33.1 34.1 35.1 35.2
Pressure independent balancing and control valve High-performing pressure-independent temperature control valve for variable flow heating and cooling systems. Particularly effective in situations requiring high temperatures and/or pressure drops, e.g. for the primary side of district heating and industrial cooling. Also suitable for use on the secondary side in district heating and comfort cooling systems. Ductile iron body - painted with duasolid offering good rust protection. Technical description Application: Heating and cooling systems with variable flow. Function: Temperature control, differential pressure control over an integrated control valve and flow control. Dimensions: Pressure class: Class 150 Max. differential pressure (ApV): 1600 kPa = 16 bar Pressure drop in the throttle (Fc): 15 kPa Temperature: Max. working temperature: 150°C Min. working temperature: -10°C Media: Water or neutral fluids, water-glycol mixtures. Material: Valve body: Ductile iron EN-GJS-400 Diaphragms and gaskets: EPDM Valve plug: Stainless steel with EPDM insert Surface treatment: Duasolid painting. Marking: TA, DN, PN, Kvs and flow direction arrow. Flanges: According to ASME/ANSI B16.42 Class 150. Max. lift of the control valve: Leakage rate: Tight sealing The products, texts, photographs, graphics and diagrams in this document may be subject to alteration by IMI Hydronic Engineering without prior notice or reasons being given. For the most up to date information about our products and specifications, please visit www.imi-hydronic.com.
1.1 2.1 2.2 2.3 3.1 4.1 5.1 6.1 7.1 8.1 9.1 10.1 11.1 12.1 13.1 15.1 17.1 18.1 19.1 20.1 21.1 25.1 26.1 26.2 27.1 28.1 29.1 30.1 39.1 40.1 42.1 43.1 44.1 45.1 46.1 47.1 48.1 49.1 50.1 51.1 52.1 53.1 54.1 56.1 57.1 58.1 59.1 60.1 61.1 62.1 63.1 64.1 65.1 67.1 68.1 69.1 70.1 71.1 72.1 73.1 73.2 74.1 75.1 76.1 77.1 78.1 79.1 82.1 83.1 84.1 85.1 86.1 88.1 88.2 89.1 90.1 92.1 92.2 93.1 93.2
Balansirajući i regulacijski ventili neovisni o promjeni diferencijalnog tlaka s neovisnom jednakopostotnom (EQM) karakteristikom Ovi inovativni ventili za sustave grijanja i hlađenja kombiniraju ključne hidroničke funkcije balansiranja i regulacije u jednom ventilu. Podesivi max. protok i svojstvo neovisne EQM karakteristike omogućava točno dimenzioniranje ventila i optimalnu kontrolu sustava. Mjerna mjesta omogućuju točno mjerenje protoka, diferencijalnog tlaka, temperature i raspoloživog diferencijalnog tlaka. Tehnički opis – Ventila Primjena: Sustavi grijanja i hlađenja. Funkcije: Regulacija (EQM) Kontrola diferencijalnog tlaka Prethodno podešavanje (max. protok) Mjerenje (AH, T, q) Zaporna funkcija (za odvajanje tijekom održavanja sustava) Ispiranje (sustava) Dimenzije: Razred tlaka: DN 65-150: PN 16 i PN 25 Diferencijalni tlak (ApV): Max. diferencijalni tlak (ApVmax): 800 kPa = 8 bar Min. diferencijalni tlak (ApVmin): DN 150: 40 kPa = 0,40 bar (Vrijedi za poziciju 10, potpuno otvoreno. Ostale pozicije zahtijevaju manji diferencijalni tlak, provjeriti u programu HySelect.) ApVmax = Maksimalno dozvoljeni pad tlaka na ventilu, kako bi zadovoljili navedene vrijednosti. ApVmin = Minimalno preporučeni pad tlaka na ventilu, za ispravnu kontrolu diferencijalnog tlaka. Prepuručeni raspon protoka: Protok (qmax) može biti prednamješten u rasponu [m3/h]: qmax = m3/h za svaku prednamještenu poziciju i potpuno otvorenom ventilu. Hod ventila: Sposobnost rada u radnom području: >100 (za sva preporučena namještanja) Nepropusnost: Čvrsto brtvljenje Karakteristike: Neovisna EQM karakteristika. Temperatura: Max. radna temperatura: 120°C Min. radna temperatura: -20°C Radni medij: Voda ili neutralne tekućine, mješavine vode i glikola. (za ostale radne medije kontaktirati IMI Hydronic Engineering.) Materijal: Kućište ventila: AMETAL® Vreteno ventila: AMETAL® Brtva sjedišta ventila: EPDM/Nehrđajući čelik Brtva vretena ventila: EPDM O-brtveni prsten O-brtveni prsteni: EPDM Uložak ventila: AMETAL®/PPS/PTFE Ap uložak: Nehrđajući čelik/PPS Membrana: HNBR Opruge: Nehrđajući čelik Vreteno: Nehrđajući čelik Kućište ventila: Nodularni lijev EN-GJS-400 O-brtveni prsteni: EPDM Vreteno ventila: Nehrđajući čelik Brtva sjedišta ventila: EPDM/nehrđajući čelik Vreteno: Nehrđajući čelik i mesing Membrana: EPDM Ap opruga: Nehrđajući čelik. DN 150 čelik. Vijci i matice: Nehrđajući čelik AMETAL® je IMI Hydronic Engineering legura otporna na decinifikaciju. Označavanje: DN 32-50: TAH, IMI, DN, PN, DR, serijski broj i strelica smjera strujanja. DN 65-150: TAH, IMI, DN, PN, Kvs, Tmin/max, serijski broj, materijal kućišta ventila i strelica smjera strujanja, naljepnica. CE-oznaka: *) Ovlaštena institucija. Površinska obrada: DN 32-50: bez površinske obrade DN 65-150: elektroforetsko bojanje Priključak: Unutarnji navoj prema ISO 228. Dužina navoja prema ISO 7-1. Unutarnji navoj Rc prema ISO 7-1. Vanjski navoj prema ISO 228. Prirubnice prema EN-1092-2, tipa 21. Razmak čeonih površina, prema EN 558-1 serija 1. Proizvodi, tekstovi, fotografije, crteži i dijagrami u ovoj brošuri podložni su promjenama od strane IMI Hydronic Engineering, bez prethodne obavijesti ili obrazloženja. Za više informacija o proizvodima i specifikacijama molimo posjetite nas na www.imi-hydronic.com.