http___www.imi-hydronic.com_ba_products-solutions_Thermostatic-control_Termostatske-glave-i-radijatorski-ventili_Termostatski-ventili-sa-prikljukom-za-radijatore-u-dvije-toke_Duolux__1.xml
1.1 2.1 2.2 3.1 4.1 5.1 5.2 6.1 7.1 8.1 9.1 9.2 10.1 11.1 12.1 13.1 14.1 15.1 16.1 17.1 18.1 19.1 19.2 20.1 21.1 22.1 22.2
Radiator connection valves series Duolux is a complete series of valves for radiators in two-pipe or single-pipe heating systems. Centre-to-centre distance of pipe connections 35 mm. 2-pipe system Technical description Duolux is a complete series of valves for two-pipe heating systems. The valves are connected to radiators in single-storey heating circuits. Duolux is comprised of a two-pipe distributor, an ascending pipe, and thermostatic valve body with black protection cap. The distributor body is made of corrosion-resistant gunmetal (nickel-plated) and is designed for connections to plastic, copper, precision steel, or multi-layer pipes. For IMI Heimeier valves, use only the IMI Heimeier compression fittings which have been designed and indicated for the particular application (e.g. ID no. 15 THE). The two-pipe distributor equipped with a built-in presetting cone enables hydraulic balancing directly on the radiator. This presetting concurrently assumes the function of the return shut-off so that the radiator can be removed without draining the system. Permitted operating temperature 120°C. Permitted operating pressure 10 bar. Single-pipe system Technical description Duolux is a complete series of valves for radiators in single-pipe heating systems. Duolux is comprised of a single-pipe distributor, an ascending pipe, and thermostatic valve body with blue protection cap. The distributor body is made of corrosion-resistant gunmetal (nickel-plated) and is designed for connections to plastic, copper, precision steel, or multi-layer pipes. For IMI Heimeier valves, use only the IMI Heimeier compression fittings which have been designed and indicated for the particular application (e.g. ID no. 15 THE). The circuit flow rate is designed to be distributed to 50% radiator and 50% bypass. In the model with the return shut-off, a radiator may be removed without draining the system. The bypass remains open, independent of the shut-off, so that circuit operation is not interrupted. Permitted operating temperature 120°C. Permitted operating pressure 10 bar. The products, texts, photographs, graphics and diagrams in this document may be subject to alteration by IMI Hydronic Engineering without prior notice or reasons being given. For the most up to date information about our products and specifications, please visit www.imi-hydronic.com.
1.1 2.1 2.2 3.1 4.1 5.1 5.2 6.1 7.1 8.1 8.2 9.1 10.1 11.1 12.1 13.1 14.1 15.1 16.1 17.1 18.1 18.2 19.1 20.1 21.1 22.1 23.1 24.1 24.2
Spojni set za dvocijevne sustave grijanja Duolux je kompletna serija ventila za dvocijevne i jednocijevne sustave grijanja. Razmak osi je 35 mm. Dvocijevni sustav Tehnički opis Duolux je kompletna serija ventila za dvocijevne sustave grijanja. Ventili se priključuju na radijatore, za jednoetažne krugove grijanja. Dulolux sastoji se od dvocijevnog razdjelnika, uzlazne cijevi i termostatskog ventila s crnom zaštitnom kapicom. Tijelo razdjelnika izrađeno je od bronce otporne na koroziju (poniklane) i predviđeno je za priključak na plastične, bakrene, precizne čelične i višeslojne cijevi. Za IMI Heimeier ventile treba koristiti samo IMI Heimeier pres fitinge, izvedene i namijenjene za posebne slučajeve primjene (npr. DN 15 THE). Dvocijevni razdjelnik opremljen je s ugrađenim konusom za predpodešavanje, koji omogućava balansiranje hidraulike sustava izravno na radijatoru. Ovo predpodešavanje pretpostavlja zapornu funkciju povratnog strujanja, tako da se radijator može ukloniti bez pražnjenja sustava. Dopuštena radna temperatura 120°C. Dopušteni radni tlak 10 bar. Jednocijevni sustav Tehnički opis Duolux je kompletna serija ventila za radijatore jednocijevnih sustava grijanja. Dulolux sastoji se od jednocijevnog razdjelnika, uzlazne cijevi i termostatskog ventila s plavom zaštitnom kapicom. Tijelo razdjelnika izrađeno je od bronce otporne na koroziju (poniklane) i predviđeno je za priključak na plastične, bakrene, precizne čelične i višeslojne cijevi. Za IMI Heimeier ventile treba koristiti samo IMI Heimeier pres fitinge, izvedene i namijenjene za posebne slučajeve primjene (npr. DN 15 THE). Protok kruga previđen je za razvođenje do 50% do radijatora i 50% do bajpasa. U modelu bez zatvaranja povratnog voda, radijator se može ukloniti bez pražnjenja sustava. Bajpas ostaje otvoren neovisno od zatvaranja, tako da se ne prekida djelovanje kruga. Dopuštena radna temperatura 120°C. Dopušteni radni tlak 10 bar. Proizvodi, tekstovi, fotografije, crteži i dijagrami u ovoj brošuri podložni su promjenama od strane IMI Hydronic Engineering, bez prethodne obavijesti ili obrazloženja. Za više informacija o proizvodima i specifikacijama molimo posjetite nas na www.imi-hydronic.com.