http___www.imi-hydronic.com_hr_products-solutions_Thermostatic-control_Termostatske-glave-i-radijatorski-ventili_Termostatski-3-puti-kontrolni-ventili_Prekretni-ventil__1.xml
1.1 2.1 3.1 4.1 5.1 5.2 6.1 6.2 7.1 7.2 8.1 9.1 10.1 11.1 12.1 13.1 14.1 14.2
For heating and cooling systems Three-way reversing valve for the distribution of mass flow in heating and cooling systems. Technical description Three-way reversing valve for the distribution of mass flow in heating and cooling systems, made of gunmetal, with protection cap. Stainless spindle has double O-ring seal. Outer O-ring can be replaced without draining the system. Models: flat sealing, and flat sealing with T-piece. Connection with threaded, soldering, or welding nipples. Models: conically sealing DN 15, G3/4 male thread. Connection with IMI Heimeier compression fittings for plastic, coppe or precision steel pipes. Maximum allowable working pressure 10 bar. Low-pressure steam 110°C (230°F)/0.5 bar. Allowable differential pressure DN 15 = 1.20 bar DN 20 = 0.75 bar DN 25 = 0.50 bar The products, texts, photographs, graphics and diagrams in this document may be subject to alteration by IMI Hydronic Engineering without prior notice or reasons being given. For the most up to date information about our products and specifications, please visit www.imi-hydronic.com.
1.1 2.1 3.1 4.1 5.1 5.2 6.1 6.2 7.1 7.2 8.1 9.1 10.1 11.1 12.1 13.1 14.1 14.2
Za sustave grijanja i hlađenja Puti prekretni ventil za razvođenje masenog protoka u sustavima grijanja i hlađenja. Tehnički opis Prekretni ventil, za razvođenje masenog protoka u sustavima grijanja i hlađenja, izrađen je od bronce, sa zaštitnom kapicom. Vreteno od nehrđajućeg čelika s dvostrukim O-brtvenim prstenom. Vanjski O-brtveni prsten može se zamijeniti bez pražnjenja sustava. Modeli: brtvljenje s ravnim brtvama i brtvljenje s ravnim brtvama - s T-komadom. Priključak s navojnim spojnicama, spojnicama za meko lemljenje ili spojnicama za zavarivanje. Modeli: konusno brtvljenje DN 15, G3/4 vanjski navoj. Priključak s IMI Heimeier pres fitinzima za plastične, bakrene ili precizne čelične cijevi. Max. dopušteni radni tlak 10 bar. Niskotlačna vodena para 110°C / 0,5 bar. Dopušteni diferencijalni tlak DN 15 = 1.20 bar DN 20 = 0.75 bar DN 25 = 0.50 bar Proizvodi, tekstovi, fotografije, crteži i dijagrami u ovoj brošuri podložni su promjenama od strane IMI Hydronic Engineering, bez prethodne obavijesti ili obrazloženja. Za više informacija o proizvodima i specifikacijama molimo posjetite nas na www.imi-hydronic.com.