http___www.imi-hydronic.com_ba_products-solutions_Thermostatic-control_Termostatske-glave-i-radijatorski-ventili_Termostatski-3-puti-kontrolni-ventili__1.xml
1.1 2.1 3.1 4.1 5.1 5.2 6.1 6.2 7.1 7.2 8.1 8.2 9.1 9.2 10.1 11.1 12.1 13.1 14.1 14.2
With or without presetting, for heating and cooling systems Three-way mixing valve, with or without presetting, for mixing volume flows in heating and cooling systems. Description Three-way mixing valve, with or without presetting, for mixing volume flows in heating and cooling systems, made of gunmetal, with protection cap. Stainless spindle with double O-ring sealing. Outer O-ring can be exchanged without draining the system. Models: flat sealing, and flat sealing with T-piece. Connection with threaded, soldering, or welding nipples. Models: conically sealing DN 15, G 3/4 male thread. Connection with IMI Heimeier compression fittings for plastic, copper, precision steel, or multi-layer pipes. Operating temperature 2 °C to 120 °C; with protection cap or actuator up to 100°C. Admissible operating over-pressure PB 10 bar. Max. admissible differential pressure: DN 15 = 1.20 bar DN 20 = 0.75 bar DN 25 = 0.50 bar DN 32 = 0.25 bar The products, texts, photographs, graphics and diagrams in this document may be subject to alteration by IMI Hydronic Engineering without prior notice or reasons being given. For the most up to date information about our products and specifications, please visit www.imi-hydronic.com.
1.1 2.1 3.1 4.1 5.1 5.2 6.1 6.2 7.1 7.2 8.1 9.1 10.1 11.1 12.1 13.1 14.1 15.1 15.2
Sa ili bez predpodešavanja, za sustave grijanja i hlađenja Miješajući regulacijski ventil, sa ili bez prednamještanja, za miješanje protoka u sustavima grijanja i hlađenja. Tehnički opis Miješajući ventil, sa ili bez predpodešavanja, za miješanje protoka, u sustavima grijanja i hlađenja, izrađen je od bronce, sa zaštitnom kapicom. Vreteno od nehrđajućeg čelika s dvostrukim O-brtvenim prstenom. Vanjski O-brtveni prsten može se zamijeniti bez pražnjenja sustava. Modeli: brtvljenje s ravnim brtvama i brtvljenje s ravnim brtvama - s T-komadom. Priključak s navojnim spojnicama, spojnicama za meko lemljenje ili spojnicama za zavarivanje. Modeli: konusno brtvljenje DN 15, G 3/4 vanjski navoj. Priključak s IMI Heimeier pres fitinzima za plastične, bakrene, precizne čelične ili kompozitne cijevi. Radne temperature 2 °C do 120 °C; sa zaštitnom kapicom ili pogonom, do 100 °C. Dopušteni radni pretlak PB 10 bar. Max. dopušteni diferencijalni tlak: DN 15 = 1.20 bar DN 20 = 0.75 bar DN 25 = 0.50 bar DN 32 = 0.25 bar Proizvodi, tekstovi, fotografije, crteži i dijagrami u ovoj brošuri podložni su promjenama od strane IMI Hydronic Engineering, bez prethodne obavijesti ili obrazloženja. Za više informacija o proizvodima i specifikacijama molimo posjetite nas na www.imi-hydronic.com.