http___www.imi-hydronic.com_hr_products-solutions_Thermostatic-control_Design-Edition_Design-Edition_Design-Edition-Multilux-4---Set1__1.xml
1.1 2.1 3.1 4.1 5.1 6.1 7.1 8.1 9.1 10.1 11.1 12.1 13.1 14.1 15.1 15.2 16.1 17.1 18.1 19.1 20.1 20.2
with built-in sensor The thermostatic head D-U is used to control the temperature of individual rooms using, for example, heaters, convectors, and radiators. Technical description Liquid-filled thermostat. High pressure power, lowest hysteresis, optimal closing time. Stable control behavior even in the case of small calculated p-band variation (<1K). Meet all requirements of the German EnEV and DIN V 4701-10. With rotation direction indicator. Reduced size in length and diameter. White cover RAL 9016 printed with scale. Designed to be mounted on all IMI Heimeier thermostatic valve bodies and radiators with integrated valves which have an M 30 x 1.5 thermostatic insert. E-Pro time adaptor for time-dependent room temperature control without timeconsuming programming, see accessories. Valve stroke limiter Frost protection Max. sensor temperature 50 °C (122 °F) Hysteresis 0.3 K Water temperature influence 0.7 K Differential pressure influence 0.3 K Closing time 17 min The products, texts, photographs, graphics and diagrams in this document may be subject to alteration by IMI Hydronic Engineering without prior notice or reasons being given. For the most up to date information about our products and specifications, please visit www.imi-hydronic.com.
1.1 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 4.1 5.1 6.1 7.1 8.1 9.1 10.1 12.1 14.1 15.1 16.1 17.1 18.1 19.1 20.1 21.1 22.1 23.1 24.1 24.2 25.1 26.1 27.1 28.1 29.1 29.2 30.1 31.1 32.1 32.2 33.1 34.1 35.1 37.1 38.1 38.2 38.3 38.4 38.5 38.6 38.7 38.8 39.1 39.2
S priključkom u dvije točke, kutni i ravni, za R1/2 i G3/4 radijatorski priključak u dvocijevnim i jednocijevnim sustavima grijanja. Multilux 4 – Set se koristi za spajanje radijatora s donjim priključkom u dvije točke kao na primjer kupaonski radijatori, univerzalni radijatori, itd. Razmak osi priključaka je 50 mm. Multilux 4 – Set je prikladan za montažu kao kutni ili ravni ventil i termostatska glava se može montirati na lijevu ili desnu stranu. Za montažu na desnu stranu, zamjene se mjesta termostatskog uloška i ventila za zatvaranje. Tehnički opis Primjena: Dvocijevni i jednocijevni sustavi grijanja. Funkcije: Regulacija Stupnjevito prednamještanje Zatvaranje Dimenzije: Razred tlaka: Temperatura: Max. radna temperatura: 120°C, s poklopcem 90°C. Min. radna temperatura: -10°C Materijal: Kućište ventila: Bronca otporna na koroziju. O-rings: EPDM Pladanj ventila : EPDM Povratna pruga: Nehrđajući čelik Uložak ventila: Mesing, PPS (polifenilsulfid) Termostatski uložak se može izmjeniti posebnim IMI Heimeier alatom bez pražnjenja sustava grijanja. Vreteno: Niro-čelično vreteno s dvostrukom O-ring brtvom. Vanjski O-ring se može izmjeniti pod tlakom. Poklopca: ABS Površinska zaštita: Tijelo ventila i fitinga je niklano. Označavanje: TAH i II-oznaka. Bijela zaštitna kapa. Dvije horizontalne strelice pokraj TAH oznake na artiklima 9690-42.000 i 9690-43.000. Radiatorski priključak: Adapteri za R1/2 i G3/4, za radijatorske priključke. Tolerancija kompenzacije ±1,0 mm s specijalanim spojem matice i fleksibilna ravna brtva za rasterećenje spoja. Cijevni priključak: G3/4 ženski navoj za kompresijske spojeve plastikom, bakrom, preciznim čeličnim cijevima ili višeslojnim cijevima. Priključak za termostatsku glavu: Termostatska glava DX: Termostatska glava DX s tekućinskim osjetnikom. Visoka potisna sila, minimalna histereza, optimalno vrijeme zatvaranja. Stabilna kontrola čak i pri malim varijacijama p-područja. EnEV and/ili DIN V 4701-10. Prednamještanje 1–5. Zaštita od smrzavanja. Raspon temperature 6 °C to 28 °C. (Vidi tehnički list “Termostatske glave”). Proizvodi, tekstovi, fotografije, crteži i dijagrami u ovoj brošuri podložni su promjenama od strane IMI Hydronic Engineering, bez prethodne obavijesti ili obrazloženja. Za više informacija o proizvodima i specifikacijama molimo posjetite nas na www.imi-hydronic.com.