http___www.koncar-inem.hr_proizvodi-i-usluge_energetika-2_sustavi-napajanja_sustavi-napajanja-za-industriju_konis-pi__1.xml
1.1 2.1 3.1 4.1 4.2 5.1 5.2 5.3 5.4
Power supply system for TS 220/110/35 kV Međurić The substation computer, technical protection and telecommunications equipment in the SS 220/110/35 kV Međurić are important and sensitive equipment that requires uninterruptible and stable AC voltage for its power supply. The new system KONIS-BI 110 V, 80 A / 230 V, 11 kVA is designed according to the principles of the industrial UPS system, ensuring the highest level of reliability and availability. Standard modular rectifiers and inverters are used, configured according to n + 1 redundant parallel operation principle. Other basic components of the system are: battery, static by-pass switch, manual by-pass switch, control unit and AC distribution panel. At the end of March, Končar Inem contracted the design, production and assembly of equipment and commissioning. The design and the production of the equipment have been completed in a very short time. The quality control of the equipment was successfully carried out in the test station at the end of May in the presence of an investor’s representatives. Works on the transformer station starts according to plan, early June.
1.1 2.1 3.1 4.1 5.1 6.1 7.1 8.1 9.1 10.1 11.1 11.2 12.1 13.1 13.2 13.3 14.1 15.1 15.2 16.1 16.2 16.3
Industrijski UPS KONIS-PI Sustav besprekidnog napajanja izmjeničnim naponom tipa KONIS-PI namijenjen je za besprekidno napajanje u važnim industrijskim i sličnim objektima. - maksimalna pouzdanost napajanja - redundantni paralelni rad ispravljača - redundantni paralelni rad izmjenjivača - modularna konstrukcija – jednostavno održavanje i servis - selektivno isključenje neispravnog modula u slučaju kvara - jednostavan i intuitivan pregled mjerenja, signala stanja sustava i kronološke liste događaja - široke mogućnosti prilagođavanja svakom postrojenju Sustav izmjeničnog napajanja tipa KONIS-PI projektiran je za besprekidno napajanje specifičnih izmjeničnih trošila čiji je pouzdani rad od posebne važnosti. Za razliku od standardnih UPS-a, koji su kompaktne, integrirane izvedbe, industrijski UPS-i su koncipirani na temelju standardnih samostalnih ispravljača, izmjenjivača, statičke sklopke i akumulatorske baterije. Ispravljači i izmjenjivači su modularni i rade u redundantnom paralelnom spoju, što dodatno povećava pouzdanost sustava. Osnovni dijelovi sustava su: modularni ispravljači, akumulatorska baterija, modularni izmjenjivači, statička sklopka, servisna sklopka, upravljačka jedinica i razvod napona. U normalnom radu trošila se napajaju iz izmjenjivača, čiji ulazni napon osiguravaju ispravljači. U slučaju ispada mrežnog napona, napajanje izmjenjivača preuzima akumulatorska baterija. Nakon povratka mrežnog napona, ispravljači nastavljaju napajati izmjenjivače i istovremeno nadopunjavaju bateriju. U slučaju kvara izmjenjivača, statička sklopka napajanje trošila automatski prebacije na mrežu. Akumulatorska baterija je ključna komponenta pouzdanosti i raspoloživosti sustava napajanja. Sustav KONIS-PI osigurava stalnu napunjenost baterije i njezino nadopunjavanje preciznim istosmjernim naponom bez valovitosti. Radom sustava napajanja upravlja mikroprocesorska upravljačka jedinica tipa KONLOG. Ona upravlja sustavom u realnom vremenu te omogućuje parametriranje, lokalni i daljinski uvid u mjerenja i signalizaciju. Moguća je komunikacija s daljinskim specijalističkim servisnim centrom, što bitno doprinosi smanjenju troškova održavanja i dodatnom povećanju pouzdanosti i raspoloživosti sustava napajanja.