http___www.imi-hydronic.com_srb-rs_products-solutions_Balansiranje_i_kontrola_Regulatori-diferencijalnog-pritiska_Regulatori-diferencijalnog-pritiska_TA-PILOT-R__1.xml
1.1 2.1 2.2 2.3 3.1 4.1 5.1 6.1 7.1 8.1 9.1 10.1 11.1 12.1 13.1 14.1 16.1 18.1 18.2 19.1 20.1 22.1 23.1 23.2 24.1 24.2 25.1 26.1 27.1 28.1 29.1 30.1 31.1 32.1 33.1 34.1 35.1 36.1 37.1 37.2
Pressure relief valve A pressure relief valve for use in variable flow heating and cooling systems, the PM 512 features a soft NBR diaphragm that delivers a long lifetime and is also equipped with an auxiliary spring that operates as a fail-safe open function. Designed for easy handling in tight spaces. Electrophoretically painted ductile iron body for optimum rust protection. Key features Inline design Inline flow allows high pressure drops without noise. Pneumatic spring Allows adjustable set-point from 0 to 16 bar. Technical description Application: Heating and cooling systems with variable flow. Function: Inline pressure relief valve with pneumatic spring. Opens at increasing inlet pressure. Dimensions: Pressure class: Max. differential pressure (ApV): 1 600 kPa = 16 bar Setting range: Temperature: Max. working temperature: 100°C Min. working temperature: -10°C Media: Water and neutral fluids, water-glycol mixtures. Material: Valve body: Ductile iron EN-GJS-400 Diaphragms and gaskets: NBR, EPDM Surface treatment: Electrophoretic painting. Marking: TA, DN, PN, Kvs, material and flow direction arrow. Flanges: DN 15-50 (optional): According to EN-1092-2:1997, type 16. DN 65-125: According to EN-1092-2:1997, type 21. The products, texts, photographs, graphics and diagrams in this document may be subject to alteration by IMI Hydronic Engineering without prior notice or reasons being given. For the most up to date information about our products and specifications, please visit www.imi-hydronic.com.
1.1 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 4.1 5.1 6.1 7.1 8.1 9.1 10.1 11.1 12.1 13.1 14.1 15.1 16.1 17.1 18.1 20.1 21.1 22.1 24.1 28.1 29.1 30.1 31.1 32.1 33.1 34.1 35.1 36.1 37.1 38.1 39.1 40.1 41.1 42.1 43.1 44.1 45.1 46.1 47.1 48.1 49.1 50.1 51.1 52.1 53.1 54.1 55.1 56.1 57.1 58.1 61.1 62.1 63.1 64.1 65.1 65.2
Regulator diferencijalnog pritiska upravljan Pilot ventilom sa podesivim vrednostima TA-PILOT-R je regulator diferencijalnog pritiska visokih perfomansi konstruisan da održava stabilan diferencijalni pritisak na opterećenju. Sa vrhunskom tačnošću TA-PILOT-R pruža precizne i stabilne uslove za superiorni autoritet modulovano kontrolisanih kontrolnih ventila, dodatno on ograničava buku i pojednostavljuje balansnu proceduru. TA-PILOT-R je regulator diferencijalnog pritiska koji se instalira na povratni cevovod. Merni niplovi omogućuju merenje pritiska u cilju dijagnostike. Ključne karakteristike Jednostavno rukovanje i ugradnja Vrlo mala težina i mala ukupna dimenzija ventila. Precizna i stabilna regulacija diferencijalnog pritiska Neprevaziđena tačnost zahvaljujući novoj PILOT tehnologiji. Merenje i dijagnostika sistema Jedinstvene karakteristike za validaciju i bolje razumevanje ponašanja sistema za smanjenje potrošnje energije. Tehnički opis Namena: Sistemi grejanja i hlađenja. Ugradnja na povratnoj cevi. Funkcija: Regulacija diferncijalnog pritiska Predregulacija Ap na opterećenju (ApL) Merenje (ApL) Dimenzije: Klasa pritiska: PN 16 i PN 25 Maksimalni diferencijalni pritisak (ApV): Područje podešavanja: *) Fabrički podešene vrednosti Veličina propuštanja: Nepropusno zatvaranje Temperatura: Maksimalna radna temperatura: - sa mernim niplovima, standardna verzija: 120°C - sa mernim niplovima, dvostruko obezbeđenim: 150°C Min. radna temperatura: -20°C Radni fluid: Voda ili neutralne tečnosti, mešavine vode i glikola. (za ostale radne fluide kontaktirati IMI Hydronic Engineering.) Materijal: Kućište ventila: Nodularni liv EN-GJS-400 Kućište Pilot-a: AMETAL® O-rings: EDPM Zaptivka sedišta ventila: EPDM/Nerđajući čelik Mehanizam vretena ventila: Nerđajući čelik i mesing Membrana: EPDM Opruge: Nerđajući čelik Vijci i navrtke: Nerđajući čelik AMETAL® je legura otporna na koroziju i zaštićena od strane IMI Hydronic Engineering. Obrada površine: Kućište Pilot-a: Nije tretirano. Kućište ventila: elektroforetsko bojenje. Označavanje: TA, IMI, DN, PN, Kvs, Tmin/max, serijski broj, materijal kućišta ventila i strelica smera strujanja, nalepnica, ApL opseg. Identifikacija boje na vrhu pilota: 10-50 kPa: Plava 30-150 kPa: Narandžasta 80-400 kPa: Siva CE-označavanje: *) Označeno na kućištu. Prirubnice: PN 16, PN 25: Prirubnice prema EN-1092-2, tipa 21. Razmak čeonih površina, prema EN 558 serija 3. Proizvodi, tekstovi, fotografije, grafikoni i dijagrami u ovom dokumentu mogu biti predmet promene od strane IMI Hydronic Engineering-a bez prethodnog obaveštenja ili obrazloženja. Za najažurnije informacije o našim proizvodima i specifikacijama, molimo Vas posetite www.imi-hydronic.com.