http___www.koncar-inem.hr_proizvodi-i-usluge_energetika-2_sustavi-napajanja_sustavi-napajanja-za-industriju_konis-pip__1.xml
1.1 2.1 3.1 4.1 5.1 6.1 7.1 8.1 9.1 10.1 11.1 12.1 13.1 13.2 14.1 15.1 15.2 16.1 17.1 17.2 18.1 18.2 18.3 19.1
Multi-voltage power supply systems KONIS-PIP Uninterruptible power supply system with various AC and DC voltages, type KONIS-PIP is designed for uninterruptible power supply in important industrial and similar facilities. - simultaneous supply with voltages 24, 48, 110 and 220 VDC and 230 VAC - maximum reliability of supply - redundant parallel operation of the rectifiers - redundant parallel operation of inverters - redundant parallel operation of DC / DC converters - modular construction – easy maintenance and servicing - selective disconnection of faulty modules in the event of failure - simple and intuitive overview of measurement, system status signals and chronological list of events - wide adaptation possibilities to every facility The power supply system type KONIS-PIP is designed for uninterruptible power supply of specific DC and AC loads whose reliable operation is of particular importance. The system is designed on the basis of standard independent rectifiers, inverters, static switches, DC/DC converters and the battery. Rectifiers, inverters and DC/DC converters are modular and operate in a redundant parallel configuration, which further increases the reliability of the system. The main system components are: rectifiers, battery, inverters, static switch, service switch, DC/DC converters, control unit and voltage distribution boards. In case of failure of the mains supply, battery takes the role of energy source. After mains returns, rectifiers continue to supply inverters and DC/DC converters and simultaneous charge the battery. In case of inverter failure, the static switch automatically switches over load supply to the mains. The battery is a key component of reliability and availability of power supply. The system KONIS-PIP provides all the time battery charged and its recharging by precise DC voltage without ripple. The operation of the power supply system is controlled by a microprocessor control unit, type KONLOG. It manages the system in real time and enables parameter setting, local and remote insight into measurements and signaling. Communication with the station computer, dispatch center and specialized service center is possible, which greatly contributes to reducing maintenance costs and to additional increasing of the reliability and availability of the entire power supply system. If you have any questions about our products, please do not hesitate to contact us!
1.1 2.1 3.1 4.1 5.1 6.1 7.1 8.1 9.1 10.1 11.1 12.1 13.1 13.2 14.1 15.1 15.2 16.1 17.1 17.2 18.1 18.2 18.3
Multi naponski sustavi napajanja KONIS-PIP Sustavi besprekidnog napajanja različitim istosmjernim i izmjeničnim naponima tipa KONIS-PIP namijenjeni su za besprekidno napajanje u važnim industrijskim i sličnim objektima. - istovremeno napajanje naponima 24, 48, 110 i 220 VDC i 230 VAC - maksimalna pouzdanost napajanja - redundantni paralelni rad ispravljača - redundantni paralelni rad izmjenjivača - redundantni paralelni rad DC/DC pretvarača - modularna konstrukcija – jednostavno održavanje i servis - selektivno isključenje neispravnog modula u slučaju kvara - jednostavan i intuitivan pregled mjerenja, signala stanja sustava i kronološke liste događaja - široke mogućnosti prilagođenja svakom postrojenju Sustav napajanja tipa KONIS-PIP projektiran je za besprekidno napajanje specifičnih istosmjernih i izmjeničnih trošila čiji je pouzdani rad od posebne važnosti. Sustav je koncipiran na temelju standardnih samostalnih ispravljača, izmjenjivača, statičke sklopke, DC/DC pretvarača i akumulatorske baterije. Ispravljači, izmjenjivači i DC/DC pretvarači su modularni i rade u redundantnom paralelnom spoju, što dodatno povećava pouzdanost sustava. Osnovni dijelovi sustava su: ispravljači, akumulatorska baterija, izmjenjivači, statička sklopka, servisna sklopka, DC/DC pretvarači, upravljačka jedinica i razvodi napona. U slučaju ispada mrežnog napona, ulogu izvora energije preuzima akumulatorska baterija. Nakon povratka mrežnog napona, ispravljači nastavljaju napajati izmjenjivače i DC/DC pretvarače te istovremeno nadopunjavaju bateriju. U slučaju kvara izmjenjivača, statička sklopka napajanje trošila automatski prebacije na mrežu. Akumulatorska baterija je ključna komponenta pouzdanosti i raspoloživosti sustava napajanja. Sustav KONIS-PIP osigurava stalnu napunjenost baterije i njezino nadopunjavanje preciznim istosmjernim naponom bez valovitosti. Radom sustava napajanja upravlja mikroprocesorska upravljačka jedinica tipa KONLOG. Ona upravlja sustavom u realnom vremenu te omogućuje parametriranje, lokalni i daljinski uvid u mjerenja i signalizaciju. Moguća je komunikacija s daljinskim specijalističkim servisnim centrom, što bitno doprinosi smanjenju troškova održavanja i dodatnom povećanju pouzdanosti i raspoloživosti sustava napajanja.