http___www.imi-hydronic.com_srb-rs_products-solutions_Balansiranje_i_kontrola_Regulatori-diferencijalnog-pritiska_Regulatori-diferencijalnog-pritiska_TA-PILOT-R__1.xml
1.1 2.1 2.2 3.1 4.1 5.1 6.1 7.1 8.1 9.1 10.1 11.1 12.1 13.1 14.1 15.1 16.1 17.1 19.1 20.1 21.1 22.1 22.2 23.1 24.1 25.1 26.1 27.1 28.1 29.1 29.2 30.1 30.2
Compression coupling for PEX-pipes High-performing and flexible compression coupling for PEX pipes in heating, cooling and tap water systems. Available in a comprehensive Dy range of 12-63 mm – enabling faster installation – as well as a wide range of sizes. Key features Comprehensive range For optimum flexibility and faster installation, the FPL-PX is available in a Dy range of 12-63 mm. Cut cone For straightforward installation. AMETAL® construction Dezincification-resistant alloy that guarantees a longer coupling lifetime, and lowers the risk of leakage. Technical description Applications: Heating and cooling systems. Tapwater systems. Process systems where the media does not affect the incoming material. Function: FPL-PX compression coupling for PEX pipes. Dimensions: Pressure class: PN 6/PN 10 or the pipe pressure. Temperature: Max. working temperature: 95°C or the pipe pressure. Material: Parts which are subject to water contact: AMETAL® Allen screws and lockring: Stainless steel O-rings (40-63 mm): EPDM rubber AMETAL® is the dezincification resistant alloy of IMI Hydronic Engineering. Surface treatment: Delivered as non-plated (yellow) or surface treated (chrome/nickle plated). See each product table. The products, texts, photographs, graphics and diagrams in this document may be subject to alteration by IMI Hydronic Engineering without prior notice or reasons being given. For the most up to date information about our products and specifications, please visit www.imi-hydronic.com.
1.1 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 4.1 5.1 6.1 7.1 8.1 9.1 10.1 11.1 12.1 13.1 14.1 15.1 16.1 17.1 18.1 20.1 21.1 22.1 24.1 28.1 29.1 30.1 31.1 32.1 33.1 34.1 35.1 36.1 37.1 38.1 39.1 40.1 41.1 42.1 43.1 44.1 45.1 46.1 47.1 48.1 49.1 50.1 51.1 52.1 53.1 54.1 55.1 56.1 57.1 58.1 61.1 62.1 63.1 64.1 65.1 65.2
Regulator diferencijalnog pritiska upravljan Pilot ventilom sa podesivim vrednostima TA-PILOT-R je regulator diferencijalnog pritiska visokih perfomansi konstruisan da održava stabilan diferencijalni pritisak na opterećenju. Sa vrhunskom tačnošću TA-PILOT-R pruža precizne i stabilne uslove za superiorni autoritet modulovano kontrolisanih kontrolnih ventila, dodatno on ograničava buku i pojednostavljuje balansnu proceduru. TA-PILOT-R je regulator diferencijalnog pritiska koji se instalira na povratni cevovod. Merni niplovi omogućuju merenje pritiska u cilju dijagnostike. Ključne karakteristike Jednostavno rukovanje i ugradnja Vrlo mala težina i mala ukupna dimenzija ventila. Precizna i stabilna regulacija diferencijalnog pritiska Neprevaziđena tačnost zahvaljujući novoj PILOT tehnologiji. Merenje i dijagnostika sistema Jedinstvene karakteristike za validaciju i bolje razumevanje ponašanja sistema za smanjenje potrošnje energije. Tehnički opis Namena: Sistemi grejanja i hlađenja. Ugradnja na povratnoj cevi. Funkcija: Regulacija diferncijalnog pritiska Predregulacija Ap na opterećenju (ApL) Merenje (ApL) Dimenzije: Klasa pritiska: PN 16 i PN 25 Maksimalni diferencijalni pritisak (ApV): Područje podešavanja: *) Fabrički podešene vrednosti Veličina propuštanja: Nepropusno zatvaranje Temperatura: Maksimalna radna temperatura: - sa mernim niplovima, standardna verzija: 120°C - sa mernim niplovima, dvostruko obezbeđenim: 150°C Min. radna temperatura: -20°C Radni fluid: Voda ili neutralne tečnosti, mešavine vode i glikola. (za ostale radne fluide kontaktirati IMI Hydronic Engineering.) Materijal: Kućište ventila: Nodularni liv EN-GJS-400 Kućište Pilot-a: AMETAL® O-rings: EDPM Zaptivka sedišta ventila: EPDM/Nerđajući čelik Mehanizam vretena ventila: Nerđajući čelik i mesing Membrana: EPDM Opruge: Nerđajući čelik Vijci i navrtke: Nerđajući čelik AMETAL® je legura otporna na koroziju i zaštićena od strane IMI Hydronic Engineering. Obrada površine: Kućište Pilot-a: Nije tretirano. Kućište ventila: elektroforetsko bojenje. Označavanje: TA, IMI, DN, PN, Kvs, Tmin/max, serijski broj, materijal kućišta ventila i strelica smera strujanja, nalepnica, ApL opseg. Identifikacija boje na vrhu pilota: 10-50 kPa: Plava 30-150 kPa: Narandžasta 80-400 kPa: Siva CE-označavanje: *) Označeno na kućištu. Prirubnice: PN 16, PN 25: Prirubnice prema EN-1092-2, tipa 21. Razmak čeonih površina, prema EN 558 serija 3. Proizvodi, tekstovi, fotografije, grafikoni i dijagrami u ovom dokumentu mogu biti predmet promene od strane IMI Hydronic Engineering-a bez prethodnog obaveštenja ili obrazloženja. Za najažurnije informacije o našim proizvodima i specifikacijama, molimo Vas posetite www.imi-hydronic.com.