http___www.imi-hydronic.com_ba_products-solutions_Balancing-and-control_Regulatori-diferencijalnog-tlaka_Regulatori-diferencijalnog-tlaka_TA-PILOT-R__1.xml
1.1 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 4.1 5.1 6.1 7.1 8.1 9.1 10.1 11.1 12.1 13.1 14.1 15.1 17.1 18.1 19.1 19.2 20.1 21.1 22.1 23.1 24.1 24.2 25.1 25.2 26.1 27.1 28.1 29.1 30.1 31.1 32.1 33.1 34.1 35.1 36.1 37.1 38.1 38.2 40.1 41.1 42.1 42.2
Pressure independent balancing and control valve – DN 100-200 High-performing pressure-independent temperature control valve for variable flow heating and cooling systems. Particularly effective in situations requiring high temperatures and/or pressure drops, e.g. for the primary side of district heating and industrial cooling. Also suitable for use on the secondary side in district heating and comfort cooling systems. Ductile iron body - painted with duasolid offering good rust protection. Key features Special internal geometry Allows big pressure drop without noise. Adjustable flow Ensures the design flow. Adapters For use with most available actuators. Technical description Application: Heating and cooling systems with variable flow. Function: Temperature control, differential pressure control over an integrated control valve and flow control. Dimensions: Pressure class: PN 16 or PN 25 Max. differential pressure (ApV): 1600 kPa = 16 bar Pressure drop in the throttle (Fc): 15 kPa Temperature: Max. working temperature: 150°C Min. working temperature: -10°C Media: Water or neutral fluids, water-glycol mixtures. Material: Valve body: Ductile iron EN-GJS-400 Diaphragms and gaskets: EPDM Valve plug: Stainless steel with EPDM insert Surface treatment: Electrophoretic painting. Marking: TA, DN, PN, Kvs and flow direction arrow. Flanges: According to EN-1092-2:1997, type 21. Max. lift of the control valve: Leakage rate: Tight sealing The products, texts, photographs, graphics and diagrams in this document may be subject to alteration by IMI Hydronic Engineering without prior notice or reasons being given. For the most up to date information about our products and specifications, please visit www.imi-hydronic.com.
1.1 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 4.1 5.1 6.1 7.1 8.1 9.1 10.1 11.1 12.1 13.1 14.1 15.1 16.1 17.1 18.1 20.1 21.1 22.1 24.1 28.1 29.1 30.1 31.1 32.1 33.1 34.1 35.1 36.1 37.1 38.1 39.1 40.1 41.1 42.1 43.1 44.1 45.1 46.1 47.1 48.1 49.1 50.1 51.1 52.1 53.1 54.1 55.1 56.1 57.1 58.1 61.1 62.1 63.1 64.1 65.1 65.2
Regulator diferencijalnog tlaka, upravljan PILOT-om, s mogućnošću podešavanja TA-PILOT-R je visoko učinkovit regulator diferencijalnog tlaka koji održava stabilan diferencijalni tlak na instalaciji. Izuzetno precizan TA-PILOT-R pomaže pri održavanju stabilnih uvjeta kako bi se postigao sjajan autoritet regulacijskih ventila s modulirajućom regulacijom, dodatno umanjuje buku na instalaciji i pojednostavljuje postupak balansiranja. TA-PILOT-R je regulator diferencijalnog tlaka koji se montira u povratu. Mjerne točke omogučavaju dijagnostiku sistema. Glavne značajke Jednostavno rukovanje i montaža Malih dimenzija i težine. Precizna i stabilna regulacija diferencijalnog tlaka Izuzetna preciznost zahvaljujući PILOT tehnologiji. Mjerenje i dijagnostika sustava Sjajne mogućnosti dijagnostike sustava i smanjivanje potrošnje energije. Tehnički opis Primjene: Sustavi grijanja i hlađenja. Ugradnja u povratni vod. Funkcija: Regulacija diferencijalnog tlaka Prethodno podešavanje Ap na instalaciji (ApL) Mjerenje (ApL) Dimenzije: Razred tlaka: PN 16 i PN 25 Max. diferencijalni tlak (ApV): Područje namještanja: *) Namještanje opskrbe Nepropusnost: Čvrsto brtvljenje Temperatura: Max. radna temperatura: - s mjernim priključcima, standard: 120 °C - s mjernim priključcima, dvostruko osigurana: 150 °C Min. radna temperatura: -20 °C Radni medij: Voda i neutralni radni mediji, mješavine vode i glikola. (za ostale radne medije kontaktirati IMI Hydronic Engineering.) Materijali: Tijelo ventila: Nodularni lijev EN-GJS-400 Tijelo PILOT ventila: AMETAL® O-brtveni prsteni: EDPM Brtva sjedišta ventila: EPDM/Nehrđajući čelik Poluga mehanizam: Nehrđajući čelik i mesing Membrane: EPDM Opruge: Nehrđajući čelik Vijci i matice: Nehrđajući čelik AMETAL® je IMI Hydronic Engineering legura otporna na decinifikaciju. Površinska obrada: Tijelo PILOT ventila: nije tretirano. Tijelo ventila: Elektroforetsko bojanje. Označavanje: TA, IMI, DN, PN, Kvs, Tmin/max, serijski broj, materijal kućišta ventila i strelica smjera strujanja, naljepnica, ApL-područje. Označavanje područja rada bojama: 10-50 kPa: Plava 30-150 kPa: Narančasta 80-400 kPa: Siva CE-oznaka: *) Ovlaštena institucija. Prirubnice: PN 16, PN 25: Prirubnice prema EN-1092-2, tipa 21. Razmak čeonih površina, prema EN 558 serija 3. Proizvodi, tekstovi, fotografije, crteži i dijagrami u ovoj brošuri podložni su promjenama od strane IMI Hydronic Engineering, bez prethodne obavijesti ili obrazloženja. Za više informacija o proizvodima i specifikacijama molimo posjetite nas na www.imi-hydronic.com.