http___www.imi-hydronic.com_srb-rs_products-solutions_Balansiranje_i_kontrola_Regulaciioni-ventili-i-Pogoni_Kombinovani-kontrolni-i-balansni-ventili-za-male-terminalne-potroae_TA-COMPACT-P__1.xml
1.1 2.1 2.2 3.1 4.1 5.1 5.2 6.1 7.1 8.1 9.1 10.1 11.1 12.1 13.1 14.1 15.1 16.1 17.1 18.1 20.1 22.1 23.1 23.2 24.1 24.2 25.1 26.1 27.1 28.1 29.1 30.1 31.1 32.1 33.1 34.1 35.1 36.1 37.1 37.2
Return valves with separate spindles for presetting and shut-off This rugged balancing and shut-off return valve is designed for radiators and terminal units, and is the ideal product for heating, cooling and tap water systems. If the valve is subsequently closed, the presetting will not be lost. Key features Presetting Set the right flow level in advance for more accurate balancing. Simple allen key operation. Double spindle Separate spindles for presetting and shut-off ensures easier maintenance. AMETAL® Dezincification resistant alloy that guarantees a longer valve lifetime, and lowers the risk of leakage. Technical description Application: Heating and cooling systems Tapwater systems Function: Adjustment Presetting Shut-off Dimensions: Pressure class: Temperature: Max. working temperature: 120°C Min. working temperature: -10°C Material: Valve body: AMETAL® Disc: AMETAL® Spindles: AMETAL® Lid: Brass O-rings: Nitril Straight union: AMETAL® AMETAL® is the dezincification resistant alloy of IMI Hydronic Engineering. Surface treatment: Nickel-plated. Marking: Valve body marked with TA, TRIM, inch size and presetting cap marked with RADITRIM A. The products, texts, photographs, graphics and diagrams in this document may be subject to alteration by IMI Hydronic Engineering without prior notice or reasons being given. For the most up to date information about our products and specifications, please visit www.imi-hydronic.com.
1.1 2.1 2.2 2.3 3.1 4.1 5.1 6.1 7.1 8.1 9.1 10.1 11.1 12.1 13.1 14.1 15.1 16.1 17.1 18.1 19.1 20.1 21.1 23.1 25.1 26.1 27.1 30.1 30.2 31.1 32.1 33.1 34.1 36.1 41.1 42.1 43.1 44.1 45.1 46.1 47.1 48.1 49.1 50.1 51.1 51.2 52.1 53.1 54.1 55.1 56.1 57.1 58.1 59.1 60.1 61.1 62.1 63.1 64.1 65.1 66.1 67.1 67.2 68.1 69.1 70.1 72.1 73.1 74.1 74.2
Balansni i kontrolni ventil nezavisan od promene pritiska (PIBCV) Balansni i kontrolni ventil nezavisan od promene pritiska TA-COMPACT-P osigurava optimalne perfomanse u dugom vremenskom periodu. Podesiva vrednost maksimalnog protoka omogućava projektovani protok i eliminiše prekoračenje protoka za preciznu hidroničnu kontrolu. TA-COMPACT-P zajedno sa našim balansnim instrumentima omogućava napredno merenje i dijagnostiku. Ključne karakteristike Precizno hidronično balansiranje Fino podesive vrednosti maksimalnog protoka sprečavaju prekoračenje protoka kroz terminalne jedinice. Ugradnja bez ograničenja Uzak i kompaktan oblik pojednostavljuje ugradnju, pristup svim funkcijama sa jedne strane pojednostavljuje rad i rukovanje. Potpuna kontrola sistema Precizno merenje protoka i jedinstvena dijagnostička funkcija za ultimativnu uštedu energije i visoku pouzdanost sistema. Visoka pouzdanost AMETAL® i nerđajući čelik garantuju visoku otpornost na koroziju i redukuju rizik od curenja. Tehnički opis Namena: Sistemi grejanja i hlađenja. Funkcija: Kontrola Predregulacija (maks. protok) Regulacija diferncijalnog pritiska Merenje (AH, T, q) Zatvaranje (za odvajanje tokom održavanja sistema – pogledajte Veličina propuštanja) Dimenzije: Nazivni pritisak: Diferencijalni pritisak (ApV): Max. diferencijalni pritisak (ApVmax): 400 kPa = 4 bar Min. diferencijalni pritisak (ApVmin): (Važi za poziciju 10, potpuno otvoren. Ostale pozicije će zahtevati niže diferencijalne pritiske, proveriti u softveru HySelect.) ApVmax = Maksimalno dozvoljeni pad pritiska na ventilu, za ispunjenje svih navedenih perfomansi. ApVmin = Minimalno preporučeni pad pritiska na ventilu, za ispravnu regulaciju diferencijalnog pritiska. Opseg protoka: Protok (qmax) se može regulisati u opsegu: DN 15 LF: 44 - 245 l/h qmax = l/h za svaku poziciju podešavanja i potpuno otvorenom ventilu LF = mali protok Temperatura: Max. radna temperatura: 90°C Min. radna temperatura: -10°C Radni fluid: Voda ili neutralne tečnosti, mešavine vode i glikola. Hod: 4 mm Veličina propuštanja: Propusnost ≤ 0,01% od max. qmax (pozicija 10) i pravilan smer protoka. (Klasa IV prema EN 60534-4). Karakteristika: Linearna, najbolje odgovara on/off kontroli. Material: Kućište: AMETAL® Uložak ventila: AMETAL® Pečurka ventila: Nerđajuci čelik Vreteno: Nerđajuci čelik Zaptivka vretena: EPDM O-ring Ap uložak: PPS Membrana: EPDM i HNBR Opruge: Nerđajući čelik O-rings: EPDM AMETAL® je legura otporna na koroziju i zaštićena od strane IMI Hydronic Engineering. Oznaka: TA, IMI, PN 16, DN i smer protoka. Siva ručica: TA-COMPACT-P i DN. Za verzije sa malim protokom i LF. Priključak: Spoljašnjim navojem prema ISO 228. Priključak za pogon: Pogoni: Pogledajte više informacija u EMO T-u. Proizvodi, tekstovi, fotografije, grafikoni i dijagrami u ovom dokumentu mogu biti predmet promene od strane IMI Hydronic Engineering-a bez prethodnog obaveštenja ili obrazloženja. Za najažurnije informacije o našim proizvodima i specifikacijama, molimo Vas posetite www.imi-hydronic.com.