http___www.imi-hydronic.com_srb-rs_products-solutions_Balansiranje_i_kontrola_Regulatori-diferencijalnog-pritiska_Regulatori-diferencijalnog-pritiska_TA-PILOT-R__1.xml
1.1 2.1 2.2 2.3 3.1 4.1 5.1 6.1 7.1 8.1 9.1 10.1 11.1 12.1 13.1 14.1 15.1 16.1 17.1 18.1 20.1 22.1 22.2 24.1 25.1 26.1 27.1 28.1 28.2 29.1 29.2 30.1 31.1 32.1 33.1 34.1 35.1 36.1 37.1 38.1 39.1 40.1 41.1 42.1 43.1 44.1 45.1 46.1 47.1 48.1 50.1 50.2
Differential pressure controller DN 65-100, adjustable set-point and shut-off function The flanged STAP is a high-performing differential pressure controller that keeps the differential pressure over the load constant. This delivers accurate and stable modulating control, ensures less risk of noise from control valves, and results in easy balancing and commissioning. STAP’s unrivalled accuracy and compact size make it particularly suitable for use on the secondary side of heating and cooling systems. Key features Adjustable set-point Delivers desired differential pressure ensuring accurate balancing. Shut-off function Shut-off function makes maintenance easy and straightforward. Measuring points Simplifies the balancing procedure, and increases its accuracy. Technical description Application: Heating and cooling systems. Functions: Differential pressure control Adjustable Ap Measuring points Shut-off Dimensions: Pressure class: Max. differential pressure (ApV): Setting range: 20* - 80 kPa resp 40* - 160 kPa. *) Delivery setting Temperature: Max. working temperature: 120°C Min. working temperature: -10°C Material: Valve body: Cast iron EN-GJL-250 (GG 25) Bonnet: AMETAL® Cone: AMETAL® Spindles: AMETAL® O-rings: EPDM rubber Seat seal: Plug with EPDM O-ring Membrane: Reinforced EPDM rubber Spring: Stainless steel Handwheel: Polyamide AMETAL® is the dezincification resistant alloy of IMI Hydronic Engineering. Surface treatment: Valve body: Epoxy painting. Marking: Body: TA, PN 16, DN, CE, 250 CI, flow arrow and casting date (year, month, day). Bonnet and handwheel: Label with STAP, DN, ApL 20-80 resp 40-160 kPa and bar code. Face to face dimensions: ISO 5752 series 1, BS 2080 Flanges: The products, texts, photographs, graphics and diagrams in this document may be subject to alteration by IMI Hydronic Engineering without prior notice or reasons being given. For the most up to date information about our products and specifications, please visit www.imi-hydronic.com.
1.1 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 4.1 5.1 6.1 7.1 8.1 9.1 10.1 11.1 12.1 13.1 14.1 15.1 16.1 17.1 18.1 20.1 21.1 22.1 24.1 28.1 29.1 30.1 31.1 32.1 33.1 34.1 35.1 36.1 37.1 38.1 39.1 40.1 41.1 42.1 43.1 44.1 45.1 46.1 47.1 48.1 49.1 50.1 51.1 52.1 53.1 54.1 55.1 56.1 57.1 58.1 61.1 62.1 63.1 64.1 65.1 65.2
Regulator diferencijalnog pritiska upravljan Pilot ventilom sa podesivim vrednostima TA-PILOT-R je regulator diferencijalnog pritiska visokih perfomansi konstruisan da održava stabilan diferencijalni pritisak na opterećenju. Sa vrhunskom tačnošću TA-PILOT-R pruža precizne i stabilne uslove za superiorni autoritet modulovano kontrolisanih kontrolnih ventila, dodatno on ograničava buku i pojednostavljuje balansnu proceduru. TA-PILOT-R je regulator diferencijalnog pritiska koji se instalira na povratni cevovod. Merni niplovi omogućuju merenje pritiska u cilju dijagnostike. Ključne karakteristike Jednostavno rukovanje i ugradnja Vrlo mala težina i mala ukupna dimenzija ventila. Precizna i stabilna regulacija diferencijalnog pritiska Neprevaziđena tačnost zahvaljujući novoj PILOT tehnologiji. Merenje i dijagnostika sistema Jedinstvene karakteristike za validaciju i bolje razumevanje ponašanja sistema za smanjenje potrošnje energije. Tehnički opis Namena: Sistemi grejanja i hlađenja. Ugradnja na povratnoj cevi. Funkcija: Regulacija diferncijalnog pritiska Predregulacija Ap na opterećenju (ApL) Merenje (ApL) Dimenzije: Klasa pritiska: PN 16 i PN 25 Maksimalni diferencijalni pritisak (ApV): Područje podešavanja: *) Fabrički podešene vrednosti Veličina propuštanja: Nepropusno zatvaranje Temperatura: Maksimalna radna temperatura: - sa mernim niplovima, standardna verzija: 120°C - sa mernim niplovima, dvostruko obezbeđenim: 150°C Min. radna temperatura: -20°C Radni fluid: Voda ili neutralne tečnosti, mešavine vode i glikola. (za ostale radne fluide kontaktirati IMI Hydronic Engineering.) Materijal: Kućište ventila: Nodularni liv EN-GJS-400 Kućište Pilot-a: AMETAL® O-rings: EDPM Zaptivka sedišta ventila: EPDM/Nerđajući čelik Mehanizam vretena ventila: Nerđajući čelik i mesing Membrana: EPDM Opruge: Nerđajući čelik Vijci i navrtke: Nerđajući čelik AMETAL® je legura otporna na koroziju i zaštićena od strane IMI Hydronic Engineering. Obrada površine: Kućište Pilot-a: Nije tretirano. Kućište ventila: elektroforetsko bojenje. Označavanje: TA, IMI, DN, PN, Kvs, Tmin/max, serijski broj, materijal kućišta ventila i strelica smera strujanja, nalepnica, ApL opseg. Identifikacija boje na vrhu pilota: 10-50 kPa: Plava 30-150 kPa: Narandžasta 80-400 kPa: Siva CE-označavanje: *) Označeno na kućištu. Prirubnice: PN 16, PN 25: Prirubnice prema EN-1092-2, tipa 21. Razmak čeonih površina, prema EN 558 serija 3. Proizvodi, tekstovi, fotografije, grafikoni i dijagrami u ovom dokumentu mogu biti predmet promene od strane IMI Hydronic Engineering-a bez prethodnog obaveštenja ili obrazloženja. Za najažurnije informacije o našim proizvodima i specifikacijama, molimo Vas posetite www.imi-hydronic.com.