http___www.imi-hydronic.com_hr_products-solutions_Thermostatic-control_Termostatske-glave-i-radijatorski-ventili_Termostatski-radijatorski-ventil_Eclipse__2.xml
1.1 2.1 3.1 4.1 5.1 6.1 7.1 8.1 9.1 10.1 12.1 14.1 14.2 15.1 16.1 17.1 17.2 18.1 18.2 19.1 20.1 20.2 21.1 22.1 23.1 24.1 25.1 26.1 27.1 28.1 29.1 30.1 31.1 32.1 32.2 33.1 34.1 35.1 35.2
Thermostatic radiator valves with presetting Thermostatic radiator valve primary for radiators in heating systems and secondary for small cooling terminals. Technical description Applications: Heating and cooling systems Function: Control Stepless presetting Shut-off Dimensions: Pressure class: Max. differential pressure: Maximum differential pressure to ensure that the valve does not open against a closed thermostat: 100 kPa. Temperature: Max. working temperature: 120°C Min. working temperature: -10°C Materials: Valve body: Straight and angle of AMETAL®. Reversed angle of brass. O-rings: EPDM rubber Valve disc: EPDM rubber Return spring: Stainless steel Valve insert: Brass, PPS (polyphenylsulphide) Spindle: Stainless steel AMETAL® is the dezincification resistant alloy of IMI Hydronic Engineering. Surface treatment: Valve body and fittings are nickel-plated Marking: TA, country code, flow direction arrow, size and KEYMARK symbol. TRV-2: White protection cap. TRV-2S: Red protection cap. The locking nut at the valve insert is marked in red. Standards: KEYMARK certified and tested according to EN 215. The products, texts, photographs, graphics and diagrams in this document may be subject to alteration by IMI Hydronic Engineering without prior notice or reasons being given. For the most up to date information about our products and specifications, please visit www.imi-hydronic.com.
1.1 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 4.1 5.1 6.1 7.1 8.1 9.1 10.1 11.1 12.1 13.1 14.1 15.1 16.1 17.1 18.1 19.1 20.1 21.1 23.1 25.1 26.1 27.1 28.1 29.1 30.1 31.1 32.1 33.1 35.1 36.1 37.1 38.1 39.1 40.1 41.1 42.1 43.1 44.1 45.1 46.1 47.1 48.1 49.1 50.1 51.1 52.1 53.1 54.1 55.1 56.1 57.1 58.1 59.1 59.2
Termostatski radijatorski ventil s automatskom regulacijom protoka Termostatski radijatorski ventil Eclipse ima integriran jedinstveni regulator protoka koji spriječava višak protoka. Željeni protok se može namjestiti direktno na ventilu zakretanjem. Namješteni protok neće biti premašen čak ni kod promjena opterećenja sustava, kada drugi ventili zatvaraju ili za vrijeme početka grijanja tijekom jutra. Ventil regulira protok neovisno o raspoloživom diferencijalnom tlaku. Glavne značajke Integrirani regulator protoka Spriječava višak protoka Jednostavno namještanje Samo okret do željenog protoka Raspon protoka od 10 do 150 l/h Za visoku fleksibilnost Sva tijala ventila s oznakom II+ mogu biti opremljena insertom Eclipse Calypso exact, Calypso, Mikrotherm F, Multilux, Multilux 4-Set Idealno za renovacije Standardne dimenzije i jednostavno namještanje protoka. Tehnički opis Primjena: Sustavi grijanja Funkcije: Regulacija Regulacija protoka Zatvaranje Dimenzije: Razred tlaka: Temperatura: Max. radna temperatura: 120°C, sa zaštitnom kapom ili pogonom 100°C. Min. radna temperatura: -10°C Raspon protoka: Protok se može namještati stupnjevito : 10-150 l/h. Tvorničko namještanje 150 l/h. (Max. protok qmN pri 10 kPa prema EN 215: 115 l/h) Diferencijalni tlak (ApV): Max. diferencijalni tlak: Min. diferencijalni tlak: 10 – 100 l/h = 10 kPa 100 – 150 l/h = 15 kPa Materijal: Kućište ventila: Mesing O-ring: EPDM guma Disk ventila: EPDM guma Povratna opruga: Nehrđajući čelik Uložak ventila: Mesing, PPS (polifenilsulfid) Termostatski uložak IMI Heimeier možemo izmijeniti pomoću originalnog alata bez ispuštanja vode iz sustava. Vreteno: Nehrđajući čelik s duplom O-ring brtvom. Površinska zaštita: Tijelo ventila je presvučeno niklom. Označavanje: THE, kod, strelica smjera strujanja, DN and KEYMARK-oznaka, II+ oznaka. Narančasta zaštitna kapa. Standardi: Eclipse ispunjavaju slijedeće zahtjeve: – KEYMARK certificiran I testiran prema DIN EN 215. Spajanje: Verzija s unutarnjim navojem je predviđena za navojne cijevi ili za kombinaciju s press fitingom, bakrenim ili preciznim čeličnim cijevima. Dvostruki priključni fiting s mogućnošću spajanja s press fitingom. Spoj s termostatskom glavom i pogonom: IMI Heimeier M30x1.5 Proizvodi, tekstovi, fotografije, crteži i dijagrami u ovoj brošuri podložni su promjenama od strane IMI Hydronic Engineering, bez prethodne obavijesti ili obrazloženja. Za više informacija o proizvodima i specifikacijama molimo posjetite nas na www.imi-hydronic.com.