http___www.imi-hydronic.com_ba_products-solutions_Thermostatic-control_Termostatske-glave-i-radijatorski-ventili_Ventili-za-radijatore-s-integriranim-termostatskim-ulokom-s-mogunou-ispusta_Vekolux__2.xml
1.1 2.1 3.1 4.1 5.1 6.1 7.1 8.1 9.1 10.1 11.1 12.1 13.1 14.1 14.2 14.3 15.1 16.1 17.1 17.2 18.1 18.2
Differential pressure overflow valve with direct setting value display Hydrolux is a proportional working, p-band controlled overflow valve with low proportional deviation. Key features Direct setting scale display Low proportional deviation Extremely low noise, current efficient construction Low friction valve disc center guide Technical Description Hydrolux is a proportional working, p-band controlled overflow valve with low proportional deviation. Body made of corrosion-resistant gunmetal with threads according to DIN 2999. Direct setting scale display. Highest reaction precision due to an inner setting value spring with generous dimensions, made of special steel. Low friction central valve disc guide. Progressive setting, secured against unauthorised adjustment. Setting range 50–500 mbar. Adjusted on the operating side and preset to 200 mbar. Models DN 20 to DN 32. Female thread connections on the incoming side; female thread or flat sealing lockshield on the out going side. Permitted operating temperature TB 120°C (248°F). Permitted operating pressure PB 10 bar (PN 16). The products, texts, photographs, graphics and diagrams in this document may be subject to alteration by IMI Hydronic Engineering without prior notice or reasons being given. For the most up to date information about our products and specifications, please visit www.imi-hydronic.com.
1.1 2.1 2.2 2.3 3.1 4.1 5.1 6.1 7.1 8.1 9.1 10.1 10.2 11.1 12.1 13.1 14.1 14.2 15.1 16.1 16.2 17.1 18.1 19.1 20.1 20.2
Ventil s mogućnošću ispusta, za radijatore s ugrađenim ventilima Vekolux ventil namijenjen je za instaliranje na radijatore s ugrađenim ventilima, s Rp 1/2 unutarnjim navojem i G 3/4 vanjskim navojem. Priključci sa samobrtvljenjem omogućavaju jednostavnu montažu na radijator. Modeli kutnog i ravnog oblika, svaki predviđen za jednocijevni i dvocijevne sustave, znače da se priključni fiting može koristiti na različite načine. Glavne značajke Kompletno pražnjenje sustava Zatvaranje polaznog i povratnog voda u jednoj radnoj operaciji Za lijevi i desni priključak na radijator Obloga za kutnu i ravnu verziju ventila Tehnički opis Vekolux, ventil s ispustom. Vreteno za paralelno zatvaranje cijevi polaznog i povratnog voda, u jednoj radnoj operaciji. Upravlja se pomoću IMI Heimeier univerzalnog ključa. Ispusni ventil ugrađen je u vretenu. Modeli ventila kutnog i ravnog oblika s priključkom R1/2 i G3/4, za jednocjevne i dvocijevne sustave. Razmak središta priključaka je 50 mm, kompenziranje tolerancije ± 1,0 mm pomoću specijalnih priključnih matica i sustava savitljivih brtvila. EPDM O-brtveni prsten na vretenu i konusima. Tijelo ventila izrađeno je od poniklane bronce otporne na koroziju, specijalne geometrije, za smanjenje povratnog grijanja radijatora u jednocijevnim sustavima grijanja. Cijevna spojnica G3/4, s pres fitinzima za plastične, bakrene, precizne čelične ili višeslojne cijevi. Za IMI Heimeier ventile treba koristiti samo IMI Heimeier pres fitinge, koji su izvedeni i označeni za ovo posebno područje primjene (npr. ID br. 15 THE). Odličan dizajn priključka zahvaljujući stilski oblikovanom poklopcu. Dozvoljena radna temperatura TB 120°C, s poklopcem TB 90°C. Dozvoljeni radni tlak PB 10 bar. Proizvodi, tekstovi, fotografije, crteži i dijagrami u ovoj brošuri podložni su promjenama od strane IMI Hydronic Engineering, bez prethodne obavijesti ili obrazloženja. Za više informacija o proizvodima i specifikacijama molimo posjetite nas na www.imi-hydronic.com.