http___www.imi-hydronic.com_ba_products-solutions_Expert-System-Components_Zaporni-ventili_Kuglaste-slavine_Globo-P__1.xml
1.1 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 4.1 5.1 6.1 7.1 7.2 8.1 8.2 9.1 10.1 10.2 10.3 11.1 11.2 12.1 12.2 13.1 14.1 15.1 16.1 16.2
Pump ball valve made of gunmetal Globo P and Globo P-S are used in pump warm water heating systems for direct connection to circulating pumps with screwed pipe connections. Easy to install by pushing the pump union nut onto the form flange of the pump ball valve. Universal application opportunity, e. g. Globo P on the suction side, and Globo P-S with a gravity brake on the pressure side of a circulating pump. Technical description Pump ball valve, specially designed for heating technology requirements. Body and ball made of corrosion resistant gunmetal. Available for delivery in two models: Globo P without gravity brake, and Globo P-S with gravity brake. Gravity brakes which operate at a low noise level, made of plastic, can be opened externally. Identifiable open/closed position. Detachable operating toggle made of shock-resistant plastic. Hidden toggle stop, therefore no danger of injury. Thermometer, replaceable through changing the red closing cap in the handle, see accessories. Maintenance free spindle sealing through two EPDM O-rings. Ball sealing from pure PTFE. Gravity brake sealing through and EPDM O-ring. Versions with socket female thread connection and formed flange with full load-bearing sealing surface. Connections (socket x flange): 1" x 1", 1 1/4" x 1 1/4" and 1 1/4" x 1". Versions with Viega and Mapress press connection and formed flange with full load-bearing sealing surface. Connections (press connection x flange): 28 mm x 1", 35 mm x 1 1/4". Heat insulating shells, consisting of two interlocking semi-shells, see accessories. Permissible operating temperature TB Globo P 2 °C ˗ 120 °C, with press connection 110 °C, Globo P-S 90 °C. Permissible operating pressure PB 10 bar (PN 16). The products, texts, photographs, graphics and diagrams in this document may be subject to alteration by IMI Hydronic Engineering without prior notice or reasons being given. For the most up to date information about our products and specifications, please visit www.imi-hydronic.com.
1.1 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 4.1 5.1 6.1 6.2 7.1 7.2 7.3 8.1 9.1 9.2 9.3 10.1 10.2 11.1 11.2 11.3 12.1 13.1 14.1 14.2
Kuglasti ventil za crpke, izrađen od bronce Globo P i Globo P-S koriste se u crpkama za toplovodne instalacije grijanja, za izravni priključak na cirkulacijske crpke s navojnim cijevnim spojevima. Jednostavno instaliranje, navlačenjem priključne matice na fazonsku prirubnicu kuglastog ventila crpke. Univerzalna mogućnost primjene, npr. Globo P na usisnoj strani i Globo P-S s gravitacijskom zaporkom na tlačnoj strani cirkulacijske crpke. Tehnički opis Globo P, kuglasti ventil za crpke posebno su izvedeni za zahtjeve tehnologije grijanja. Tijelo i kugla ventila izrađeni su od bronce otporne na koroziju. Za isporuku su dostupni u dva modela: Globo P bez gravitacijske zaporke i Globo P-S s gravitacijskom zaporkom. Gravitacijske kočnice koje proizvode slabe šumove izrađene su od plastike, mogu biti otvorene s vanjske strane. Može se identificirati otvoreni/zatvoreni položaj. Radna ručica na skidanje, izrađena je od plastike otporne na udarce. Uvučen graničnik ručice, te nema opasnosti od ozljeda. Termometar, zamjenjiv promjenom crvene kape za zatvaranje u ručici, vidjeti pribor. Brtvljenje vretena koje ne zahtjeva održavanje, pomoću dva EPDM O-brtvena prstena. Brtvilo kugle izrađeno od čistog teflona PTFE. Gravitacijska zaporka se brtvi pomoću EPDM O-brtvenog prstena. Verzije s priključkom naglavka s unutarnjim navojem i fazonska prirubnica, s brtvenom površinom koja nosi puno opterećenje. Priključci (naglavak x prirubnica): 1“ x 1“, 1 1/4“ x 1 1/4“ i 1 1/4“ x 1“. Verzije s Viega i Mapress pres spojem i fazonska prirubnica, s brtvenom površinom koja nosi puno opterećenje. Priključci (pres priključak x prirubnica): 28 mm x 1“, 35 mm x 1 1/4“. Ljuske toplinske izolacije, koje se sastoje od dvije zatvorene poluljuske, vidjeti pribor. Dopuštena radna temperatura TB Globo P 2 °C ˗ 120 °C, s pres spojem 110 °C, Globo P-S 90 °C. Dopušteni radni tlak PB 10 (PN 16). Proizvodi, tekstovi, fotografije, crteži i dijagrami u ovoj brošuri podložni su promjenama od strane IMI Hydronic Engineering, bez prethodne obavijesti ili obrazloženja. Za više informacija o proizvodima i specifikacijama molimo posjetite nas na www.imi-hydronic.com.