http___www.imi-hydronic.com_hr_products-solutions_Balancing-and-control_Regulacijski-ventili_Balansirajui-i-regulacijski-ventili_TA-Modulator__1.xml
1.1 2.1 2.2 3.1 4.1 5.1 6.1 7.1 8.1 9.1 10.1 11.1 12.1 13.1 14.1 15.1 16.1 17.1 18.1 19.1 21.1 23.1 24.1 24.2 25.1 26.1 26.2 27.1 28.1 29.1 30.1 31.1 32.1 33.1 34.1 35.1 36.1 37.1 38.1 38.2
Balancing valve – PN 16 (DN 65-150) – Bronze A flanged balancing valve in bronze, that delivers accurate hydronic performance in an impressive range of applications. STAF-R is ideal for use mainly on the secondary side in tap water, heating and cooling systems. Key features Handwheel Equipped with a digital read-out, the handwheel ensures accurate and straightforward balancing. Self-sealing measuring points For simple, accurate balancing. Positive shut-off function For easy maintenance. Technical description Application: Heating and cooling systems Tap water systems Functions: Balancing Pre-setting Measuring Shut-off (The balancing cone is pressure released). Dimensions: Pressure class: Temperature: Max. working temperature: 120°C For higher temperatures (max. 150°C), please contact the nearest sales office. Min. working temperature: -20°C Material: Body: Bronze CuSn5Zn5Pb5. Bonnet, restriction cone and spindle: AMETAL®. Seat seal: Cone with EPDM ring. Bonnet bolts: Chromed steel. Handwheel: Polyamide. AMETAL® is the dezincification resistant alloy of IMI Hydronic Engineering. Marking: Body: TA, PN, DN, CE, flow direction arrow, material and casting date (year, month, day). Face to face length: ISO 5752 series 1, BS 2080 and EN 558-1 series 1. The products, texts, photographs, graphics and diagrams in this document may be subject to alteration by IMI Hydronic Engineering without prior notice or reasons being given. For the most up to date information about our products and specifications, please visit www.imi-hydronic.com.
1.1 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 4.1 5.1 6.1 7.1 8.1 9.1 10.1 11.1 12.1 13.1 14.1 15.1 16.1 17.1 18.1 19.1 20.1 21.1 23.1 25.1 26.1 27.1 30.1 30.2 31.1 32.1 33.1 34.1 39.1 40.1 41.1 42.1 43.1 44.1 45.1 48.1 49.1 49.2 50.1 51.1 52.1 53.1 54.1 55.1 56.1 57.1 58.1 59.1 60.1 61.1 62.1 63.1 64.1 65.1 66.1 67.1 68.1 70.1 71.1 72.1 73.1 74.1 74.2
Regulacijsko balansirajući ventil neovisan o promjeni dinamičkog tlaka, za modulacijsku regulaciju Nove, jedinstveno oblikovane EQM karakteristike omogućavaju preciznu regulaciju temperature. Ventil je kompatibilan s linearno proporcionalnim ili 3-položajnim pogonima. Ugrađen regulator vođen diferencijalnim tlakom omogućava visok autoritet regulacijskog ventila, stabilnost regulacije i automatsko ograničenje projektiranog protoka. Mjerenje protoka i raspoloživog tlaka omogućava optimalizaciju i dijagnostiku sustava. Glavne značajke Precizna regulacija temperature Jedinstveno oblikovane EQM karakteristike omogućavaju do 6 puta veće radne hodove u odnosu na linearne ventile. Brzo balansiranje sustava toplovodnog grijanja i hlađenja Sustav se štiti od prekoračenja protoka automatskim ograničenjem protoka dok je pogon potpuno otvoren. Jednostavno pronalaženje i otklanjanje smetnji u radu Mjerenjem protoka i diferencijalnog tlaka postiže se smanjenje potrošnje struje crpke i dobivaju se svi potrebni podaci za dijagnostiku sustava. Visoka pouzdanost AMETAL® i nehrđajući čelik garantiraju visoku otpornost na koroziju i smanjuju rizik od curenja. Tehnički opis Primjena: Sustavi grijanja i hlađenja. Funkcije: Regulacija (EQM) Predpodešavanje (maks. protok) Kontrola diferencijalnog tlaka Mjerenje (AH, T, q) Zaporna funkcija (za odvajanje tijekom održavanja sustava – vidi također u Nepropusnost) Dimenzije: Razred tlaka: Diferencijalni tlak (ApV): Max. diferencijalni tlak (ApVmax): 400 kPa = 4 bar Min. diferencijalni tlak (ApVmin): (Vrijedi za poziciju 10, potpuno otvoreno. Ostale pozicije zahtijevaju manji diferencijalni tlak, provjeriti u programu HySelect.) ApVmax = Maksimalno dozvoljeni pad tlaka na ventilu, kako bi zadovoljili navedene vrijednosti. ApVmin = Minimalno preporučeni pad tlaka na ventilu, za ispravnu kontrolu diferencijalnog tlaka. Raspon protoka: Protok (qmax) može biti prednamješten u rasponu: qmax = l/h za svaku prednamještenu poziciju i potpuno otvorenom ventilu. Temperatura: Max. radna temperatura: 90°C Min. radna temperatura: 0°C Radni medij: Voda ili neutralne tekućine, mješavine vode i glikola. Hod: Nepropusnost: Propusnost ≤ 0,01% od max. qmax (pozicija 10) i ispravan smjer protoka. (Klasa IV prema EN 60534-4). Karakteristike: Jedinstveno oblikovane EQM karakteristike, aliprilagođenezamodulacijskukontrolu. Materijal: Kućište ventila: AMETAL® Uložak ventila: AMETAL® i PPS Klip ventila: Nehrđajući čelik Vreteno: Nehrđajući čelik Brtva vretena: EPDM O-brtveni prsten Ap uložak: PPS Membrana: EPDM i HNBR Opruge: Nehrđajući čelik O-brtveni prsteni: EPDM AMETAL® je IMI Hydronic Engineering legura otporna na decinifikaciju. Označavanje: TA, IMI, PN 16, DN i smjer protoka. Sivi rukohvat i crni identifikacijski prsten na mjernom priključku: TA-Modulator i DN. Priključak: Vanjski navoj prema ISO 228. Priključak na pogon: Pogoni: DN 15-20: TA-Slider 160, EMO TM DN 25-32: TA-Slider 160 Vidjeti zasebnu informaciju na EMO TM i TA-Slider 160. Proizvodi, tekstovi, fotografije, crteži i dijagrami u ovoj brošuri podložni su promjenama od strane IMI Hydronic Engineering, bez prethodne obavijesti ili obrazloženja. Za više informacija o proizvodima i specifikacijama molimo posjetite nas na www.imi-hydronic.com.