http___www.imi-hydronic.com_ba_products-solutions_Balancing-and-control_Regulacijski-ventili_Balansirajui-i-regulacijski-ventili_TA-COMPACT-P__1.xml
1.1 2.1 2.2 3.1 4.1 5.1 5.2 6.1 7.1 7.2 8.1 9.1 10.1 11.1 12.1 13.1 14.1 15.1 16.1 17.1 18.1 19.1 21.1 23.1 24.1 24.2 25.1 26.1 26.2 27.1 28.1 29.1 30.1 31.1 32.1 33.1 34.1 35.1 36.1 36.2
Balancing valve DN 15-50 (double secured measuring points) The STAD-C balancing valve has been specially developed for use in indirect cooling systems but performs just as effectively in refrigerated counters and cold-storage rooms. Whatever the application, the STAD-C delivers unrivalled hydronic performance. Key features Handwheel Equipped with a digital read-out, the handwheel ensures accurate and straightforward balancing. Positive shut-off function for easy maintenance. Self-sealing measuring points Doubly secured and self-sealing for total protection against leakage. Also enable more straightforward maintenance. AMETAL® Dezincification resistant alloy that guarantees a longer valve lifetime, and lowers the risk of leakage. Technical description Application: Heating and cooling systems Tap water systems Functions: Balancing Pre-setting Measuring Shut-off Dimensions: Pressure class: Temperature: Max. working temperature: 150°C (At temperatures higher than 120°C, the handwheel should be removed.) Min. working temperature: -20°C Material: The valves are made of AMETAL® Seat seal: Stem with EPDM O-ring Spindle seal: EPDM O-ring Handwheel: Polyamide and TPE AMETAL® is the dezincification resistant alloy of IMI Hydronic Engineering. Marking: Body: TA, PN 20/150, DN and inch size. Handwheel: Valve type and DN. The products, texts, photographs, graphics and diagrams in this document may be subject to alteration by IMI Hydronic Engineering without prior notice or reasons being given. For the most up to date information about our products and specifications, please visit www.imi-hydronic.com.
1.1 2.1 2.2 2.3 3.1 4.1 5.1 6.1 7.1 8.1 9.1 10.1 11.1 12.1 13.1 14.1 15.1 16.1 17.1 18.1 19.1 20.1 21.1 23.1 25.1 26.1 27.1 30.1 30.2 31.1 32.1 33.1 34.1 36.1 41.1 42.1 43.1 44.1 45.1 46.1 47.1 48.1 49.1 50.1 51.1 51.2 52.1 53.1 54.1 55.1 56.1 57.1 58.1 59.1 60.1 61.1 62.1 63.1 64.1 65.1 66.1 67.1 67.2 68.1 69.1 70.1 72.1 73.1 74.1 74.2
Regulacijsko balansirajući ventil neovisan o promjeni dinamičkog tlaka (PIBCV) Regulacijsko balansirajući ventil neovisan o promjeni dinamičkog tlaka TA-COMPACT-P osigurava optimalne perfomanse u dugom vremenskom periodu. Podesiva vrijednost maksimalnog protoka omogućava projektirani protok i spriječava prekoračenje protoka za preciznu hidroničku kontrolu. TA-COMPACT-P zajedno s našim mjernim uređajima omogućava napredno mjerenje i dijagnostiku. Glavne značajke Precizno hidroničko balansiranje Fino podesive vrijednosti maksimalnog protoka spriječavaju prekoračenje protoka kroz potrošače. Ugradnja bez ograničenja Uski i kompaktni oblik pojednostavljuje ugradnju, pristup svim funkcijama s jedne strane pojednostavljuje rad i rukovanje. Potpuna kontrola sistema Precizno mjerenje protoka i jedinstvena dijagnostička funkcija za veliku uštedu energije i visoku pouzdanost sistema. Visoka pouzdanost AMETAL® i nehrđajući čelik garantiraju visoku otpornost na koroziju i smanjuju rizik od curenja. Tehnički opis Primjena: Sustavi grijanja i hlađenja. Funkcije: Regulacija Predpodešavanje (maks. protok) Kontrola diferencijalnog tlaka Mjerenje (AH, T, q) Zaporna funkcija (za odvajanje tijekom održavanja sustava – vidi također u Nepropusnost) Dimenzije: Razred tlaka: Diferencijalni tlak (ApV): Max. diferencijalni tlak (ApVmax): 400 kPa = 4 bar Min. diferencijalni tlak (ApVmin): (Vrijedi za poziciju 10, potpuno otvoreno. Ostale pozicije zahtijevaju manji diferencijalni tlak, provjeriti u programu HySelect.) ApVmax = Maksimalno dozvoljeni pad tlaka na ventilu, kako bi zadovoljili navedene vrijednosti. ApVmin = Minimalno preporučeni pad tlaka na ventilu, za ispravnu kontrolu diferencijalnog tlaka. Raspon protoka: Protok (qmax) može biti prednamješten u rasponu: DN 15 LF: 44 - 245 l/h qmax = l/h za svaku prednamještenu poziciju i potpuno otvorenom ventilu. LF = mali protok Temperatura: Max. radna temperatura: 90°C Min. radna temperatura: -10°C Radni medij: Voda ili neutralne tekućine, mješavine vode i glikola. Hod: 4 mm Nepropusnost: Propusnost ≤ 0,01% od max. qmax (pozicija 10) i ispravan smjer protoka. (Klasa IV prema EN 60534-4). Karakteristike: Linearna, ali prilagođena za on/off kontrolu. Materijal: Kućište ventila: AMETAL® Uložak ventila: AMETAL® Klip ventila: Nehrđajući čelik Vreteno: Nehrđajući čelik Brtva vretena: EPDM O-brtveni prsten Ap uložak: PPS Membrana: EPDM i HNBR Opruge: Nehrđajući čelik O-brtveni prsteni: EPDM AMETAL® je IMI Hydronic Engineering legura otporna na decinifikaciju. Označavanje: TA, IMI, PN 16, DN i smjer protoka. Sivi rukohvat: TA-COMPACT-P i DN. Za verziju s malim protokom LF. Priključak: Vanjski navoj prema ISO 228. Priključak na pogon: Pogoni: Vidjeti zasebnu informaciju na EMO T. Proizvodi, tekstovi, fotografije, crteži i dijagrami u ovoj brošuri podložni su promjenama od strane IMI Hydronic Engineering, bez prethodne obavijesti ili obrazloženja. Za više informacija o proizvodima i specifikacijama molimo posjetite nas na www.imi-hydronic.com.