http___www.imi-hydronic.com_ba_products-solutions_Thermostatic-control_Termostatske-glave-i-radijatorski-ventili_Termostatski-ventili-sa-prikljukom-za-radijatore-u-dvije-toke_Multilux__1.xml
1.1 2.1 2.2 2.3 3.1 4.1 5.1 6.1 7.1 8.1 9.1 10.1 11.1 12.1 12.2 13.1 14.1 15.1 15.2 15.3 15.4 15.5 15.6 16.1 17.1 18.1 19.1 20.1 21.1 21.2 21.3 21.4 21.5 21.6 21.7 21.8 21.9 21.10 21.11 22.1 22.2
Thermostatic valves and lockshields, sets The sets are an elegant solution for e. g. design radiators. A sublime effect will always be achieved with the Design-Edition „white“ or „chrome“ edition. Together with the thermostatic head DX the result will be such an attractive finish where everything fits together. Technical description Design-Edition Sets with thermostatic valve body, radiator lockshield and thermostatic head DX. There are sets in 4 different versions in each case in white RAL 9016 (valve bodies powder-coated) or chrome plated available: – Straight – Angle – Double angle, connection right – Double angle, connection left The body, which is made of brass, is designed for connection to a threaded pipe, or in conjunction with compression fittings, for connection to copper or precision steel pipes. Permitted operating temperature TB 120°C. Permitted operating pressure PB 10 bar. Thermostatic valve body with integrated stepless precision presetting and white protection cap. The flow of the presetting can be easily and precisely set with a key. The selected value can be read on the front of the thermostatic insert. With the key, only a specialist can create or change the setting. The stainless spindle is equipped with a double O-ring sealing. The outer O-ring is replaceable under pressure. The complete thermostatic insert can be replaced with the fitting tool without draining off the system. Radiator lockshield for shutting off, draining off and filling. Can be shut-off with a hexagonal key SW 5. A drain-off and filling device for 1/2“ hose connection is available A drain-off and filling device for 1/2“ hose connection is available as accessorie. Thermostatic head DX Liquid-filled thermostat. High pressure power, lowest hysteresis, optimal closing time. Stable control behavior even in the case of small calculated p-band variation (<1K). Meet all requirements of the German EnEV and DIN V 4701-10. Setting range 6 °C to 28 °C. Valve stroke limiter. Setting numbers 1 to 5. Frost protection 6 °C. Max. sensor temperature 50 °C. Hysteresis 0.4 K. Water temperature influence 0.7 K. Differential pressure influence 0.3 K. Closing time 24 min. The products, texts, photographs, graphics and diagrams in this document may be subject to alteration by IMI Hydronic Engineering without prior notice or reasons being given. For the most up to date information about our products and specifications, please visit www.imi-hydronic.com.
1.1 2.1 2.2 3.1 4.1 5.1 5.2 6.1 6.2 7.1 8.1 8.2 8.3 8.4 9.1 10.1 10.2 11.1 12.1 13.1 14.1 15.1 16.1 16.2
Multilux termostatski ventili za jednocijevne i dvocijevne sustave Multilux termostatski ventil koristi se za priključak na radijatore s dva donja priključka, npr. kupaonski radijatori, univerzalni radijatori, itd. Razmak (os-os) priključaka je 50 mm. Tehnički opis Multilux termostatski ventil izrađen je od poniklane bronce otporne na koroziju, za radijatore s donjim priključkom. Jednocijevna i dvocijevne verzije, kao i kutni ili ravni tip s R1/2 i G3/4 priključkom. Jednocijevna verzija: Udio masenog protoka prema radijatorima uvijek je 35%. Razmak središta priključaka 50 mm. Kompenzacija tolerancije ± 1,0 mm pomoću specijalnih priključnih matica i sustava brtvljenja sa savitljivim brtvama, za montažu bez upetosti. Multilux termostatski ventili prilagođeni su svim IMI Heimeier termostatskim glavama i pogonima. Čelično vreteno opremljeno je s dvostrukim O-brtvenim prstenom. Vanjski O-brtveni prsten i čitavi gornji dio termostatskog ventila zamjenjivi su pod tlakom. Zasebni regulacijski konus za predpodešavanje s ponavljanim rezultatima, rukovanje s odvijačem. Cijev povratnog voda može se zatvoriti s imbus ključem 5 AF, bez promjene predpodešavanja tijekom otvaranja i zatvaranja. Brtvljenje na vretenima pomoću EPDM O-brtvenih prstenova. Moguć ispust na zatvaranju povratne cijevi, s uređajem za pražnjenje i punjenje. Dostupan kao pribor za priključak crijeva 1/2". G3/4 priključak na strani cijevi, s pres fitingom za plastične, bakrene, precizne čelične ili višeslojne cijevi. Treba koristiti samo za to predviđene IMI Heimeier pres fitinge (npr. oznake 15 THE). Odlična izvedba priključka pomoću dobro oblikovanog poklopca izrađenog od bijele i kromirane plastike, vidjeti pribor. Dopuštena radna temperatura TB 120°C, s poklopcem TB 90°C. Dopušteni radni tlak PB 10 bar. Proizvodi, tekstovi, fotografije, crteži i dijagrami u ovoj brošuri podložni su promjenama od strane IMI Hydronic Engineering, bez prethodne obavijesti ili obrazloženja. Za više informacija o proizvodima i specifikacijama molimo posjetite nas na www.imi-hydronic.com.