http___www.imi-hydronic.com_ba_products-solutions_Balancing-and-control_Regulatori-diferencijalnog-tlaka_Regulatori-diferencijalnog-tlaka_TA-PILOT-R__1.xml
1.1 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 4.1 5.1 6.1 7.1 8.1 9.1 10.1 11.1 12.1 13.1 14.1 15.1 16.1 17.1 19.1 21.1 22.1 22.2 23.1 23.2 24.1 25.1 26.1 27.1 27.2 28.1 29.1 30.1 31.1 31.2 32.1 32.2 33.1 34.1 35.1 36.1 37.1 38.1 39.1 40.1 41.1 42.1 43.1 44.1 45.1 46.1 47.1 47.2
Flow and differential pressure controller The DKH 512 is a flow and differential pressure controller with a wide range of applications. Perfect for use in district heating substations, central heating and air-conditioning systems. Compact, and featuring an electrophoretically painted ductile iron body for optimum rust protection, the DKH 512 also features two inline valves that keep noise to a minimum. A manual shut-off function ensures easy maintenance. Key features Inline design Inline flow allows high pressure drops without noise. Adjustable flow Ensures the design flow. Measuring point Simplifies the balancing procedure and increases its accuracy. Technical description Application: District heating substations, primary side, as well as in central heating and air-conditioning. Heating and cooling systems with variable flow. Function: Differential pressure control over the load and flow control. Closes at increasing flow or Ap. Dimensions: Pressure class: Differential pressure (ApV): Max. differential pressure: 1600 kPa = 16 bar (AHmax) Min. differential pressure: Low flow (LF): 12 kPa (AHmin) Normal flow (NF): 20 kPa (AHmin) High flow (HF): 40 kPa (AHmin) (Valid for max. position, fully open. Other positions will require lower differential pressure, check with the software HySelect.) Setting range: Differential pressure fixed at 15, 40, 60 or 100 kPa. Temperature: Max. working temperature: 150°C Min. working temperature: -10°C Media: Water and neutral fluids, water-glycol mixtures. Material: Valve body: Ductile iron EN-GJS-400 Diaphragms and gaskets: EPDM Surface treatment: Electrophoretic painting. Marking: TA, DN, PN, Kvs, Ap, Material and flow direction arrow. Threads: DN 15-50: According to ISO 228. Flanges: DN 15-50 (optional): According to EN-1092-2:1997, type 16. DN 65-80: According to EN-1092-2:1997, type 21. The products, texts, photographs, graphics and diagrams in this document may be subject to alteration by IMI Hydronic Engineering without prior notice or reasons being given. For the most up to date information about our products and specifications, please visit www.imi-hydronic.com.
1.1 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 4.1 5.1 6.1 7.1 8.1 9.1 10.1 11.1 12.1 13.1 14.1 15.1 16.1 17.1 18.1 20.1 21.1 22.1 24.1 28.1 29.1 30.1 31.1 32.1 33.1 34.1 35.1 36.1 37.1 38.1 39.1 40.1 41.1 42.1 43.1 44.1 45.1 46.1 47.1 48.1 49.1 50.1 51.1 52.1 53.1 54.1 55.1 56.1 57.1 58.1 61.1 62.1 63.1 64.1 65.1 65.2
Regulator diferencijalnog tlaka, upravljan PILOT-om, s mogućnošću podešavanja TA-PILOT-R je visoko učinkovit regulator diferencijalnog tlaka koji održava stabilan diferencijalni tlak na instalaciji. Izuzetno precizan TA-PILOT-R pomaže pri održavanju stabilnih uvjeta kako bi se postigao sjajan autoritet regulacijskih ventila s modulirajućom regulacijom, dodatno umanjuje buku na instalaciji i pojednostavljuje postupak balansiranja. TA-PILOT-R je regulator diferencijalnog tlaka koji se montira u povratu. Mjerne točke omogučavaju dijagnostiku sistema. Glavne značajke Jednostavno rukovanje i montaža Malih dimenzija i težine. Precizna i stabilna regulacija diferencijalnog tlaka Izuzetna preciznost zahvaljujući PILOT tehnologiji. Mjerenje i dijagnostika sustava Sjajne mogućnosti dijagnostike sustava i smanjivanje potrošnje energije. Tehnički opis Primjene: Sustavi grijanja i hlađenja. Ugradnja u povratni vod. Funkcija: Regulacija diferencijalnog tlaka Prethodno podešavanje Ap na instalaciji (ApL) Mjerenje (ApL) Dimenzije: Razred tlaka: PN 16 i PN 25 Max. diferencijalni tlak (ApV): Područje namještanja: *) Namještanje opskrbe Nepropusnost: Čvrsto brtvljenje Temperatura: Max. radna temperatura: - s mjernim priključcima, standard: 120 °C - s mjernim priključcima, dvostruko osigurana: 150 °C Min. radna temperatura: -20 °C Radni medij: Voda i neutralni radni mediji, mješavine vode i glikola. (za ostale radne medije kontaktirati IMI Hydronic Engineering.) Materijali: Tijelo ventila: Nodularni lijev EN-GJS-400 Tijelo PILOT ventila: AMETAL® O-brtveni prsteni: EDPM Brtva sjedišta ventila: EPDM/Nehrđajući čelik Poluga mehanizam: Nehrđajući čelik i mesing Membrane: EPDM Opruge: Nehrđajući čelik Vijci i matice: Nehrđajući čelik AMETAL® je IMI Hydronic Engineering legura otporna na decinifikaciju. Površinska obrada: Tijelo PILOT ventila: nije tretirano. Tijelo ventila: Elektroforetsko bojanje. Označavanje: TA, IMI, DN, PN, Kvs, Tmin/max, serijski broj, materijal kućišta ventila i strelica smjera strujanja, naljepnica, ApL-područje. Označavanje područja rada bojama: 10-50 kPa: Plava 30-150 kPa: Narančasta 80-400 kPa: Siva CE-oznaka: *) Ovlaštena institucija. Prirubnice: PN 16, PN 25: Prirubnice prema EN-1092-2, tipa 21. Razmak čeonih površina, prema EN 558 serija 3. Proizvodi, tekstovi, fotografije, crteži i dijagrami u ovoj brošuri podložni su promjenama od strane IMI Hydronic Engineering, bez prethodne obavijesti ili obrazloženja. Za više informacija o proizvodima i specifikacijama molimo posjetite nas na www.imi-hydronic.com.