http___www.imi-hydronic.com_ba_products-solutions_Balancing-and-control_Regulatori-diferencijalnog-tlaka_Regulatori-diferencijalnog-tlaka_TA-PILOT-R__1.xml
1.1 2.1 3.1 4.1 5.1 6.1 7.1 8.1 9.1 10.1 11.1 12.1 13.1 14.1 15.1 15.2 16.1 17.1 18.1 19.1 20.1 21.1 22.1 23.1 24.1 24.2
Compression coupling for Alu/PEX pipes A flexible compression coupling for AluPEX pipes in tap water and heating systems. Key features External threads For faster and easier installation, the KOMBI-MT is equipped with external pipe threads, enabling it to connect to most IMI TA valves in DN 10-20, including radiator, ball and balancing valves. Technical description Applications: Tapwater and heating systems. Process sysetms where the media does not affect the incoming material. Functions: Compression coupling for Alu/PEX-pipes (MT). Pressure class: PN 10/PN 6 Temperature: Max. working temperature: 95°C Material: Thrust screw: Brass Cone: Brass Support bush: AMETAL® O-ring: EPDM AMETAL® is the dezincification resistant alloy of IMI Hydronic Engineering. Surface treatment: Thrust screws nickel plated. The products, texts, photographs, graphics and diagrams in this document may be subject to alteration by IMI Hydronic Engineering without prior notice or reasons being given. For the most up to date information about our products and specifications, please visit www.imi-hydronic.com.
1.1 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 4.1 5.1 6.1 7.1 8.1 9.1 10.1 11.1 12.1 13.1 14.1 15.1 16.1 17.1 18.1 20.1 21.1 22.1 24.1 28.1 29.1 30.1 31.1 32.1 33.1 34.1 35.1 36.1 37.1 38.1 39.1 40.1 41.1 42.1 43.1 44.1 45.1 46.1 47.1 48.1 49.1 50.1 51.1 52.1 53.1 54.1 55.1 56.1 57.1 58.1 61.1 62.1 63.1 64.1 65.1 65.2
Regulator diferencijalnog tlaka, upravljan PILOT-om, s mogućnošću podešavanja TA-PILOT-R je visoko učinkovit regulator diferencijalnog tlaka koji održava stabilan diferencijalni tlak na instalaciji. Izuzetno precizan TA-PILOT-R pomaže pri održavanju stabilnih uvjeta kako bi se postigao sjajan autoritet regulacijskih ventila s modulirajućom regulacijom, dodatno umanjuje buku na instalaciji i pojednostavljuje postupak balansiranja. TA-PILOT-R je regulator diferencijalnog tlaka koji se montira u povratu. Mjerne točke omogučavaju dijagnostiku sistema. Glavne značajke Jednostavno rukovanje i montaža Malih dimenzija i težine. Precizna i stabilna regulacija diferencijalnog tlaka Izuzetna preciznost zahvaljujući PILOT tehnologiji. Mjerenje i dijagnostika sustava Sjajne mogućnosti dijagnostike sustava i smanjivanje potrošnje energije. Tehnički opis Primjene: Sustavi grijanja i hlađenja. Ugradnja u povratni vod. Funkcija: Regulacija diferencijalnog tlaka Prethodno podešavanje Ap na instalaciji (ApL) Mjerenje (ApL) Dimenzije: Razred tlaka: PN 16 i PN 25 Max. diferencijalni tlak (ApV): Područje namještanja: *) Namještanje opskrbe Nepropusnost: Čvrsto brtvljenje Temperatura: Max. radna temperatura: - s mjernim priključcima, standard: 120 °C - s mjernim priključcima, dvostruko osigurana: 150 °C Min. radna temperatura: -20 °C Radni medij: Voda i neutralni radni mediji, mješavine vode i glikola. (za ostale radne medije kontaktirati IMI Hydronic Engineering.) Materijali: Tijelo ventila: Nodularni lijev EN-GJS-400 Tijelo PILOT ventila: AMETAL® O-brtveni prsteni: EDPM Brtva sjedišta ventila: EPDM/Nehrđajući čelik Poluga mehanizam: Nehrđajući čelik i mesing Membrane: EPDM Opruge: Nehrđajući čelik Vijci i matice: Nehrđajući čelik AMETAL® je IMI Hydronic Engineering legura otporna na decinifikaciju. Površinska obrada: Tijelo PILOT ventila: nije tretirano. Tijelo ventila: Elektroforetsko bojanje. Označavanje: TA, IMI, DN, PN, Kvs, Tmin/max, serijski broj, materijal kućišta ventila i strelica smjera strujanja, naljepnica, ApL-područje. Označavanje područja rada bojama: 10-50 kPa: Plava 30-150 kPa: Narančasta 80-400 kPa: Siva CE-oznaka: *) Ovlaštena institucija. Prirubnice: PN 16, PN 25: Prirubnice prema EN-1092-2, tipa 21. Razmak čeonih površina, prema EN 558 serija 3. Proizvodi, tekstovi, fotografije, crteži i dijagrami u ovoj brošuri podložni su promjenama od strane IMI Hydronic Engineering, bez prethodne obavijesti ili obrazloženja. Za više informacija o proizvodima i specifikacijama molimo posjetite nas na www.imi-hydronic.com.