http___www.imi-hydronic.com_ba_products-solutions_Expert-System-Components_Zaporni-ventili_Kuglaste-slavine_Globo-H__1.xml
1.1 2.1 2.2 2.3 3.1 4.1 5.1 5.2 6.1 7.1 7.2 8.1 8.2 9.1 10.1 11.1 11.2
Solar ball valve made of gunmetal for high operating temperatures Globo S is used as a versatile shut-off element in for example, solar, industrial and district heating systems. Also for other applications requiring a higher operating temperature, as with solid fuel boilers Globo S is suitable. Thanks to the compact working radius of the operating toggle, the Globo S is the ideal valve for adjacent installation on distributors. Technical description Solar ball valve especially matched to the requirements of systems with high operating temperatures. The body and the ball are made of corrosion-resistant gunmetal. Ball with smooth straight bore. Versions with female thread from DN 15 to DN 32 and with pump connection DN 25. Operating toggle which can be dis mantled, made of shock resistant plastic with small projection. Since the toggle stop is hidden, there is no danger of injury. Maintenance-free spindle sealing by two O-rings made of EPDM. Ball seal made of pure PTFE. Permissible operating temperature TB 2 °C ˗ 150 °C, intermittent to 170 °C. Permissible operating overpressure PB 10 bar (PN 16). The products, texts, photographs, graphics and diagrams in this document may be subject to alteration by IMI Hydronic Engineering without prior notice or reasons being given. For the most up to date information about our products and specifications, please visit www.imi-hydronic.com.
1.1 2.1 2.2 3.1 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 6.1 6.2 6.3 6.4 7.1 8.1 8.2
Kuglasti ventil izrađen od bronce Globo H koristi se kao višefunkcijski zaporni ventil u toplovodnim sustavima grijanja s crpkom. Zahvaljujući kompaktnom radnom radijusu radne prekretne ručice, Globo H je idealan ventil za instalacije na razdjelnicima. Tehnički opis Kuglasti ventil za instalacije grijanja, koji je specifično predviđen za zadovoljavanje zahtjeva koje postavlja tehnologija grijanja. Tijelo i kugla ventila izrađeni su od bronce otporne na koroziju. Kugla s glatkim ravnim provrtom. Verzije s unutarnjim navojem od DN 15 do DN 50 i s vanjskim/unutarnjim navojem od DN 15 do DN 32. Brtvljenje vanjskog navoja s ravnom brtvom. Verzije s Viega i Mapress pres spojem od DN 15 do DN 32. Radna prekretna ručica koja se može demontirati, izrađena od plastike otporne na udarce, s malim stršanjem. Budući da je graničnik prekretne ručice uvučen, nema opasnost od ozljeda. Termometar koji se može naknadno ugraditi jednostavnom zamjenom crvene kapice za zatvaranje u radnoj prekretnoj ručici, vidjeti pribor. Brtva vretena ventila koja ne zahtjeva održavanje, s dva O-brtvena prstena izrađena od EPDM. Brtva kugle ventila izrađena je od čistog teflona (PTFE). Dopuštena radna temperatura TB 2 °C ˗ 120 °C, s pres spojem TB 110 °C. Maksimalni dopušteni radni tlak PB 10 bar (PN 16). Ljuske toplinske izolacije za verzije s unutarnjim navojem i pres spojem sastoje se od dvije zatvorene poluljuske,vidjeti pribor. Proizvodi, tekstovi, fotografije, crteži i dijagrami u ovoj brošuri podložni su promjenama od strane IMI Hydronic Engineering, bez prethodne obavijesti ili obrazloženja. Za više informacija o proizvodima i specifikacijama molimo posjetite nas na www.imi-hydronic.com.