http___www.imi-hydronic.com_ba_products-solutions_Balancing-and-control_Regulatori-diferencijalnog-tlaka_Prestrujni-ventil_PM-512__1.xml
1.1 2.1 2.2 2.3 3.1 4.1 5.1 6.1 7.1 8.1 9.1 11.1 13.1 13.2 14.1 15.1 17.1 18.1 18.2 19.1 19.2 20.1 21.1 22.1 23.1 24.1 25.1 26.1 27.1 28.1 29.1 30.1 31.1 32.1 32.2
Pressure relief valve A pressure relief valve for use in variable flow heating and cooling systems, the PM 512 features a soft NBR diaphragm that delivers a long lifetime and is also equipped with an auxiliary spring that operates as a fail-safe open function. Designed for easy handling in tight spaces. Electrophoretically painted ductile iron body for optimum rust protection. Technical description Application: Heating and cooling systems with variable flow. Function: Inline pressure relief valve with pneumatic spring. Opens at increasing inlet pressure. Dimensions: Pressure class: Max. differential pressure (ApV): 1 600 kPa = 16 bar Setting range: Temperature: Max. working temperature: 100°C Min. working temperature: -10°C Media: Water and neutral fluids, water-glycol mixtures. Material: Valve body: Ductile iron EN-GJS-400 Diaphragms and gaskets: NBR, EPDM Surface treatment: Electrophoretic painting. Marking: TA, DN, PN, Kvs, material and flow direction arrow. Flanges: DN 15-50 (optional): According to EN-1092-2:1997, type 16. DN 65-125: According to EN-1092-2:1997, type 21. The products, texts, photographs, graphics and diagrams in this document may be subject to alteration by IMI Hydronic Engineering without prior notice or reasons being given. For the most up to date information about our products and specifications, please visit www.imi-hydronic.com.
1.1 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 4.1 5.1 6.1 7.1 8.1 9.1 11.1 12.1 13.1 14.1 15.1 17.1 18.1 19.1 20.1 21.1 22.1 23.1 24.1 25.1 26.1 27.1 28.1 29.1 32.1 32.2
Prestrujni ventil Ventil za sniženje tlaka nalazi primjenu u sustavima grijanja i hlađenja promjenjivog protoka. PM 512 odlikuje se mekom NBR membranom dugog vijeka trajanja, a također je opremljen pomoćnom oprugom koja djeluje kao sigurnosna u funkciji otvaranja, u slučaju otkazivanja. Izveden je za jednostavno rukovanje u skučenim prostorima. Tijelo ventila od nodularnog lijeva elektroforetski je obojano, za optimalnu zaštitu od korozije. Tehnički opis Primjena: Sustavi grijanja i hlađenja promjenjivog protoka. Funkcija: Linijski prestrujni ventil s pneumatskom oprugom. Otvara pri povišenju ulaznog tlaka. Dimenzije: Razred tlaka: PN 25 ili PN 16 (DN 100-125) Max. diferencijalni tlak (ApV): 1 600 kPa = 16 bar Područje namještanja: Temperatura: Max. radna temperatura: 100°C Min. radna temperatura: -10°C Radni medij: Voda i neutralni radni mediji, mješavine vode i glikola. Materijal: Tijelo ventila: Nodularni lijev EN-GJS-400 Membrana i brtve: NBR, EPDM Površinska obrada: Elektroforetsko bojanje. Označavanje: TA, DN, PN, Kvs, oznaka materijala i strelica smjera strujanja. Prirubnice: Proizvodi, tekstovi, fotografije, crteži i dijagrami u ovoj brošuri podložni su promjenama od strane IMI Hydronic Engineering, bez prethodne obavijesti ili obrazloženja. Za više informacija o proizvodima i specifikacijama molimo posjetite nas na www.imi-hydronic.com.