http___www.imi-hydronic.com_ba_products-solutions_Balancing-and-control_Regulacijski-ventili_Pogoni_EMO-TM__1.xml
1.1 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 4.1 5.1 6.1 8.1 9.1 10.1 11.1 12.1 13.1 14.1 15.1 18.1 19.1 21.1 23.1 24.1 24.2 25.1 25.2 26.1 26.2 27.1 28.1 29.1 30.1 32.1 34.1 35.1 36.1 37.1 38.1 40.1 40.2 41.1 42.1 43.1 44.1 45.1 45.2
High performance proportional actuator A proportional thermoelectric actuator which, when used together with the TBV-CM, TBV-CMP, provides superbly accurate modulating control and a high enclosure class. Used together with thermostatic radiator valves it provides a more accurate room temperature control than On/Off control. A long life is ensured by the unique design. The position indicator is visible from all sides which allows easy maintenance procedures. A high adjusting force further enhances reliability. Technical description Applications: For modulating control Supply voltage: Frequency 50-60 Hz Power consumption: Starting ≤ 7 W During operation ≤ 3 W Starting current ≤ 250 mA Stand-by-/Sleep mode current ≤ 25/2 mA Control voltage: Adaptation to control voltage according to wiring Ri = 100 kΩ Control speed: Adjusting force: Temperature: Max. ambient temperature: 50°C Min. ambient temperature: -5°C Max. medium temperature: 120°C Storage temperature: -25°C to +70°C Enclosure class: IP 54 at any position. Protection class: Certification: Cable: Cable length: 1 m, 2 m or 5 m. 10 m cable length on request. Connection cable: 4 x 0,25 mm2 The cable is stripped 100 mm and each wire is stripped 8 mm. Stroke: Visible due to position indicator. With valve stroke adaptation. Connection to valve: Retainer nut M30x1,5 of nickle plated brass. Body: Shock-resistant PC/ABS, white RAL 9016. The products, texts, photographs, graphics and diagrams in this document may be subject to alteration by IMI Hydronic Engineering without prior notice or reasons being given. For the most up to date information about our products and specifications, please visit www.imi-hydronic.com.
1.1 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 4.1 5.1 6.1 8.1 9.1 10.1 11.1 12.1 13.1 14.1 15.1 18.1 19.1 21.1 23.1 24.1 25.1 26.1 27.1 28.1 29.1 30.1 32.1 34.1 35.1 35.2 36.1 37.1 38.1 39.1 39.2 40.1 41.1 42.1 43.1 44.1 44.2
Proporcionalni pogon visoke učinkovitosti Proporcionalni termički pogon pri uporabi zajedno sa TBV-CM, TBV-CMP ili tijelima termostatskih ventila osigurava modulacijsku regulaciju izuzetne točnosti i zatvaranje visoke klase. Jedinstvena izvedba jamči dugi radni vijek. Pokazivač položaja vidljiv je sa svih strana i pojednostavnjuje postupke održavanja. Velika sila za podešavanje dodatno povećava pouzdanost. Tehnički opis Primjene: Predviđen je za modulacijsku regulaciju. Napon izvora struje: Frekvencija 50-60 Hz Utrošak snage: Startanje ≤ 7 W Tijekom rada ≤ 3 W Pokretačka struja ≤ 250 mA Struja u stanju pripravnosti / mirovanja ≤ 25/2 mA Regulacijski napon: Prilagodba za sve regulacijske napone Ri = 100 kΩ Brzina regulacije: Sila za podešavanje: Temperatura: Maks. temperatura radne okoline: 50°C Min. temperatura radne okoline: -5°C Maks. temperatura medija: 120°C Temperatura skladištenja: -25°C do +70°C Tip zaštite: IP 54 na bilo kojem položaju. Klasa zaštite: Uvjerenje: Kabel: Dužina kabela: 1 m, 2 m ili 5 m. Kabel od 10 m na zahtjev. Spojni kabel: 4 x 0,75 mm2 Kabel je ogoljen 100 mm, a svaki vodič 8 mm. Hod: 4,7 mm, vidljiv na pokazivaču položaja. S prilagodbom hoda ventila. Priključak na ventil: Sigurnosna matica M30x1,5 od poniklanog mesinga. Tijelo: Otporno na udarce PC/ABS, bijeli RAL 9016. Proizvodi, tekstovi, fotografije, crteži i dijagrami u ovoj brošuri podložni su promjenama od strane IMI Hydronic Engineering, bez prethodne obavijesti ili obrazloženja. Za više informacija o proizvodima i specifikacijama molimo posjetite nas na www.imi-hydronic.com.