http___www.imi-hydronic.com_hr_products-solutions_Thermostatic-control_Termostatske-glave-i-radijatorski-ventili_Termostatski-radijatorski-ventil_Eclipse__1.xml
1.1 2.1 2.2 2.3 3.1 4.1 5.1 6.1 7.1 8.1 9.1 10.1 11.1 12.1 13.1 15.1 17.1 18.1 18.2 19.1 19.2 20.1 21.1 22.1 23.1 24.1 25.1 26.1 27.1 28.1 28.2 29.1 30.1 31.1 31.2
Double connection fitting with shut-off ball valves for radiators with integrated valves The Vekotrim double connection fitting is designed for installation onto radiators with integrated valves with an Rp 1/2 female thread and G 3/4 male thread. Self sealing connections enable easy mounting to the radiator. Models in angle and straight forms, each designed for two-pipe systems, mean that the connection fitting can be used in a number of different ways. Key features Easy operating with screw driver Stem sealing with EPDM O-rings Supply and return pipes can be shut-off separately For left and right connection to the radiator Technical description Applications area: 2-pipe heating systems Function: Shut-off Dimensions: Pressure class: Temperature: Max. working temperature: 120 °C Min. working temperature: 5 °C Materials: Valve body: Brass O-rings: EPDM rubber Flat sealing: EPDM rubber Ball seal: PTFE Surface treatment: Valve body and fittings are nickel-plated. Radiator connection: Adapters for R1/2 or G3/4 according to EN 16313 (Eurocone), for radiator connections. Tolerance compensation ±1,0 mm with special union nuts and flexible flat seal system for installation free of tension. Pipe connection: G3/4 male thread according to EN 16313 (Eurocone) for compression fittings for plastic, copper, precision steel or multi-layer pipe. The products, texts, photographs, graphics and diagrams in this document may be subject to alteration by IMI Hydronic Engineering without prior notice or reasons being given. For the most up to date information about our products and specifications, please visit www.imi-hydronic.com.
1.1 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 4.1 5.1 6.1 7.1 8.1 9.1 10.1 12.1 14.1 15.1 16.1 17.1 18.1 19.1 20.1 21.1 22.1 23.1 24.1 25.1 26.1 27.1 28.1 29.1 30.1 31.1 32.1 33.1 33.2 34.1 35.1 36.1 37.1 38.1 39.1 40.1 41.1 42.1 43.1 44.1 45.1 46.1 47.1 47.2
Termostatski radijatorski ventil s automatskom regulacijom protoka Termostatski radijatorski ventil Eclipse ima integriran jedinstveni regulator protoka koji spriječava višak protoka. Željeni protok se može namjestiti direktno na ventilu zakretanjem. Namješteni protok neće biti premašen čak ni kod promjena opterećenja sustava, kada drugi ventili zatvaraju ili za vrijeme početka grijanja tijekom jutra. Ventil regulira protok neovisno o raspoloživom diferencijalnom tlaku. Tehnički opis Primjena: Sustavi grijanja Funkcije: Regulacija Regulacija protoka Zatvaranje Dimenzije: Razred tlaka: Temperatura: Max. radna temperatura: 120°C, sa zaštitnom kapom ili pogonom 100°C, s pres spojem 110°C. Min. radna temperatura: -10°C Raspon protoka: Protok se može namještati stupnjevito : 10-150 l/h. Tvorničko namještanje 150 l/h. (Max. protok qmN pri 10 kPa prema EN 215: 115 l/h) Diferencijalni tlak (ApV): Max. diferencijalni tlak: 60 kPa Min. diferencijalni tlak: 10 – 100 l/h = 10 kPa 100 – 150 l/h = 15 kPa Materijal: Kućište ventila: Mesing O-ring: EPDM guma Disk ventila: EPDM guma Povratna pruga: Nehrđajući čelik Uložak ventila: Mesing, PPS (polifenilsulfid) Termostatski uložak IMI HEIMEIER možemo izmijeniti pomoću originalnog alata bez ispuštanja vode iz sustava. Vreteno: Nehrđajući čelik s duplom O-ring brtvom. Vanjski O-ring se može zamijeniti i pod tlakom. Površinska zaštita: Tijelo ventila je presvučeno niklom. Označavanje: THE, kod, strelica smjera strujanja, DN and KEYMARK-oznaka, II+ oznaka. Narančasta zaštitna kapa. Standardi: Eclipse ispunjavaju slijedeće zahtjeve: – KEYMARK certificiran I testiran prema DIN EN 215. Spajanje: Verzija s unutarnjim navojem je predviđena za navojne cijevi ili za kombinaciju s press fitingom, bakrenim ili preciznim čeličnim cijevima. Nije preporučljivo za press fiting s višeslojnim cijevima. Spoj s termostatskom glavom i pogonom: IMI Heimeier M30x1.5 Proizvodi, tekstovi, fotografije, crteži i dijagrami u ovoj brošuri podložni su promjenama od strane IMI Hydronic Engineering, bez prethodne obavijesti ili obrazloženja. Za više informacija o proizvodima i specifikacijama molimo posjetite nas na www.imi-hydronic.com.