http___www.koncar-inem.hr_proizvodi-i-usluge_energetika-2_sustavi-napajanja_sustavi-napajanja-za-industriju_konis-pip__1.xml
1.1 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 4.1 5.1 6.1
Power supply for industry In industrial plants there are many different electrical devices that enable the execution of the process, the protection of plant and personnel as well as management and control. In order for these devices to fulfill their function they must be connected to quality and uninterruptible voltage. Due to the variety of devices on the same object, it is often necessary to provide a variety of DC and AC voltages (24, 48, 110 and 220 VDC and 230 and 400 VAC). Depending on the size, power and grouping of the devices supplied with the same supplying voltages, appropriate power supply source is selected with one or more of the nominal supply voltages. Uninterruptible DC power supply systems 24, 48, 110 and 220 VDC → Power supply systems KONIS-B and KONIS-P Uninterruptible AC power supply 230 or 400 VAC → Industrial UPS KONIS-PI Uninterruptible AC and DC power supply 24, 48, 110 and 220 VDC and 230 and 400 VAC → Multi voltage power systems KONIS-PIP In older industrial plants the state of the uninterruptible power supply systems is often in such an unsatisfactory condition that a new design is necessary as well as a reconstruction of the entire power supply system, including the subdistribution panels and their connection cables.
1.1 2.1 3.1 4.1 5.1 6.1 7.1 8.1 9.1 10.1 11.1 12.1 13.1 13.2 14.1 15.1 15.2 16.1 17.1 17.2 18.1 18.2 18.3
Multi naponski sustavi napajanja KONIS-PIP Sustavi besprekidnog napajanja različitim istosmjernim i izmjeničnim naponima tipa KONIS-PIP namijenjeni su za besprekidno napajanje u važnim industrijskim i sličnim objektima. - istovremeno napajanje naponima 24, 48, 110 i 220 VDC i 230 VAC - maksimalna pouzdanost napajanja - redundantni paralelni rad ispravljača - redundantni paralelni rad izmjenjivača - redundantni paralelni rad DC/DC pretvarača - modularna konstrukcija – jednostavno održavanje i servis - selektivno isključenje neispravnog modula u slučaju kvara - jednostavan i intuitivan pregled mjerenja, signala stanja sustava i kronološke liste događaja - široke mogućnosti prilagođenja svakom postrojenju Sustav napajanja tipa KONIS-PIP projektiran je za besprekidno napajanje specifičnih istosmjernih i izmjeničnih trošila čiji je pouzdani rad od posebne važnosti. Sustav je koncipiran na temelju standardnih samostalnih ispravljača, izmjenjivača, statičke sklopke, DC/DC pretvarača i akumulatorske baterije. Ispravljači, izmjenjivači i DC/DC pretvarači su modularni i rade u redundantnom paralelnom spoju, što dodatno povećava pouzdanost sustava. Osnovni dijelovi sustava su: ispravljači, akumulatorska baterija, izmjenjivači, statička sklopka, servisna sklopka, DC/DC pretvarači, upravljačka jedinica i razvodi napona. U slučaju ispada mrežnog napona, ulogu izvora energije preuzima akumulatorska baterija. Nakon povratka mrežnog napona, ispravljači nastavljaju napajati izmjenjivače i DC/DC pretvarače te istovremeno nadopunjavaju bateriju. U slučaju kvara izmjenjivača, statička sklopka napajanje trošila automatski prebacije na mrežu. Akumulatorska baterija je ključna komponenta pouzdanosti i raspoloživosti sustava napajanja. Sustav KONIS-PIP osigurava stalnu napunjenost baterije i njezino nadopunjavanje preciznim istosmjernim naponom bez valovitosti. Radom sustava napajanja upravlja mikroprocesorska upravljačka jedinica tipa KONLOG. Ona upravlja sustavom u realnom vremenu te omogućuje parametriranje, lokalni i daljinski uvid u mjerenja i signalizaciju. Moguća je komunikacija s daljinskim specijalističkim servisnim centrom, što bitno doprinosi smanjenju troškova održavanja i dodatnom povećanju pouzdanosti i raspoloživosti sustava napajanja.