http___www.imi-hydronic.com_ba_products-solutions_Balancing-and-control_Regulatori-diferencijalnog-tlaka_Regulatori-diferencijalnog-tlaka__1.xml
1.1 2.1 2.2 2.3 3.1 4.1 5.1 6.1 7.1 8.1 9.1 10.1 11.1 12.1 14.1 16.1 16.2 18.1 23.1 24.1 25.1 25.2 26.1 26.2 27.1 28.1 29.1 30.1 31.1 32.1 33.1 34.1 35.1 36.1 37.1 38.1 39.1 40.1 41.1 43.1 44.1 45.1 46.1 46.2
Differential pressure controller STAP is a high-performing differential pressure controller that keeps the differential pressure over the load constant. This delivers accurate and stable modulating control, ensures less risk of noise from control valves, and results in easy balancing and commissioning. STAP’s unrivalled accuracy and compact size make it particularly suitable for use on the secondary side of heating and cooling systems. Technical description Application: Heating and cooling systems. Functions: Differential pressure control Adjustable Ap Measuring point Shut-off Draining (accessory) Dimensions: Pressure class: Max. differential pressure (ApV): Setting range: *) Delivery setting Temperature: Max. working temperature: 120°C Min. working temperature: -20°C Material: Valve body: AMETAL® Bonnet: AMETAL® Cone: AMETAL® Spindles: AMETAL® O-rings: EPDM rubber Membrane: HNBR rubber Spring: Stainless steel Handwheel: Polyamide Smooth ends: Nipple: AMETAL® Sealing (DN 25-50): EPDM O-ring AMETAL® is the dezincification resistant alloy of IMI Hydronic Engineering. Marking: Body: TA, PN 16/150, DN, inch size and flow direction arrow. Connection: Female thread according to ISO 228, thread length according to ISO 7-1. Female thread Rc according to ISO 7 (≈ BS 21). The products, texts, photographs, graphics and diagrams in this document may be subject to alteration by IMI Hydronic Engineering without prior notice or reasons being given. For the most up to date information about our products and specifications, please visit www.imi-hydronic.com.
1.1 2.1 2.2 3.1 4.1 5.1 6.1 7.1 8.1 9.1 10.1 11.1 12.1 14.1 16.1 18.1 23.1 24.1 25.1 26.1 27.1 28.1 29.1 30.1 31.1 32.1 33.1 34.1 35.1 36.1 37.1 38.1 39.1 40.1 41.1 42.1 43.1 44.1 45.1 46.1 46.2
Regulatori diferencijalnog tlaka - DN 15-50 STAP je regulator diferencijalnog tlaka, visoke učinkovitosti, koji održava konstantni diferencijalni tlak tijekom opterećenja. Omogućava precizno i stabilno modulacijsko upravljanje, jamči manje razvijanje šumova od regulacijskih ventila, što rezultira nenadmašnom preciznošću, te jednostavnim balansiranjem i puštanjem u rad STAP regulacijskih ventila, kao i kompaktnom veličinom i čini ih posebno prikladnim za primjenu na sekundarnom dijelu sustava grijanja i hlađenja. Tehnički opis Primjena: Sustavi grijanja i hlađenja. Funkcije: Regulacija diferencijalnog tlaka Podesivi Ap Mjerni priključci Zaporna funkcija Ispuštanje (pribor) Dimenzije: Razred tlaka: Max. diferencijalni tlak (ApV): Područje podešavanja: *) Tvorničko podešavanje Temperatura: Max. radna temperatura: 120°C Min. radna temperatura: -20°C Materijal: Kućište ventila: AMETAL® Kapa vretena: AMETAL® Konus: AMETAL® Vretena: AMETAL® O-brtveni prsteni: EPDM guma Membrana: HNBR guma Opruga: Nehrđajući čelik Ručno kolo: Poliamid Spojne cijevi s ravnim krajevima: Navojna spojnica: AMETAL® Brtva (DN 25-50): EPDM O-prsten AMETAL® je IMI Hydronic Engineering legura otporna na decinifikaciju. Označavanje: Kućište ventila: TA, PN 16/150, DN, veličina u inčima i strelica smjera strujanja. Kapa vretena: STAP, ApL 5-25, 10-40, 10-60 ili 20-80. Priključak: Unutarnji navoj prema ISO 228, dužina navoja prema ISO 7-1. Unutarnji navoj Rc prema ISO 7 (≈ BS 21). Proizvodi, tekstovi, fotografije, crteži i dijagrami u ovoj brošuri podložni su promjenama od strane IMI Hydronic Engineering, bez prethodne obavijesti ili obrazloženja. Za više informacija o proizvodima i specifikacijama molimo posjetite nas na www.imi-hydronic.com.