http___www.koncar-inem.hr_proizvodi-i-usluge_energetika-2_sustavi-napajanja_sustavi-napajanja-za-te__1.xml
1.1 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 7.1 7.2 7.3 7.4
Power supply for hydro power plants For reliable operation of protection, monitoring and control in hydro power plants quality uninterruptible DC voltage is necessary. It can only be provided by power supply system which is appropriately, precisely designed, professionally manufactured, competently tested and professionally implemented in the plant. For the production of such power supply systems KONČAR uses only the highest quality components of renowned manufacturers (battery, special circuit breakers for DC distribution panels etc.). The numerous positive references from different hydro power plants confirm the soundness of the approach and practices. The right choice for such facilities is redundant parallel connection of two completely independent power supplies. Thereby independent double supply of each load or a small group of loads is provided. Redundancy of cables themselves is often applied. High reliability is based on the requirement that the failure of one system does not in any way affect the operation of other system, which continues to supply all loads without interruption. For the smallest plants, with a small number of end loads, DC voltage distribution bord is designed with selectivity in two levels. In most other plants DC voltage distribution bord is designed with selectivity in three levels. There are very large plants with several hundred meters long cables by which the equipment is connected to the power supply. In their case the selectivity in three levels is unsatisfactory solution so DC voltage distribution bord is designed with selectivity in four levels. It is necessary to carefully design DC voltage distribution bords in order for the selectivity to be ensured in all border situations. This is especially true for the most complex systems with DC distribution bords where it is necessary to achieve selectivity in four levels. Such configurations represent a real design challenge as only a very few circuit breakers are eligible for such applications, and the distribution bord itself inevitably has increased price. Isolation quality control and detection of earth-fault is a standard part of the power supply system. In major facilities a special system for monitoring and locating earth fault is applied which allows the determination of the outgoing feeder where earth-fault occurred even after its expiry. In such cases it is necessary to examine the actual state of power supply and implement appropriate reconstruction. Often it is necessary to redo the design and reconstruct a complete power supply system. It is a very delicate task, which requires a high skill and experience. KONČAR successfully reconstructed many substations, but because of the scope and complexity of the activities, the most important references are impeccable reconstruction of the largest hydro power plants and thermal power plants in Croatia.
1.1 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 7.1 7.2 7.3 7.4
Sustavi napajanja za termoelektrane Za pouzdan rad uređaja zaštite, nadzora i upravljanja u termoelektranama neophodan je kvalitetan besprekidni istosmjerni napon. Njega može osigurati samo sustav za napajanje koji je primjereno koncipiran, precizno projektiran, profesionalno proizveden, kompetentno ispitan i stručno implementiran u postrojenje. Za proizvodnju takvih sustava napajanja KONČAR koristi samo najkvalitetnije komponente renomiranih svjetskih proizvođača (akumulatorske baterije, specijalne prekidače za istosmjerne razvode itd.). Mnogobrojne pozitivne reference iz različitih energetskih objekata potvrde su ispravnosti takvog pristupa i prakse. Pravi izbor za ovakve objekte je redundantni paralelni spoj dva potpuno nezavisna sustava napajanja. Pri tome se osigurava neovisno dvostrano napajanje svakog trošila ili manje grupe trošila. Često se primjenjuje redundantnost i samih kabela. Visoka pouzdanost se temelji na zahtjevu da kvar jednog sustava ni na koji način ne može utjecati na rad drugog sustava, koji bez prekida nastavlja napajati sva trošila. Kod najmanjih postrojenja, s malim brojem krajnjih potrošača, razvodi istosmjernog napona izvode se sa selektivnošću u dvije razine. Kod većine ostalih postrojenja razvodi istosmjernog napona se izvode sa selektivnošću u tri razine. Postoje vrlo velika postrojenja s dugačkim kabelima od više stotina metara pomoću kojih se oprema priključuje na sustav napajanja. Kod njih selektivnost u tri razine nije zadovoljavajuće rješenje pa se razvodi istosmjernog napona izvode sa selektivnošću u četiri razine. Razvode istosmjernog napona je potrebno vrlo pažljivo projektirati kako bi se selektivnost mogla garantirati u svim graničnim situacijama. To posebno vrijedi za najsloženija postrojenja s istosmjernim razvodima kod kojih je potrebno ostvariti selektivnost u četiri razine. Takve konfiguracije predstavljaju pravi projektantski izazov jer su samo vrlo rijetki prekidači prihvatljivi za takvu primjenu, a sam razvod neizbježno ima povišenu cijenu. Nadzor kvalitete izolacije i detekcija dozemnog spoja standardni je dio sustava napajanja. Kod važnijih objekata primjenjuje se i poseban sustav za nadzor i lociranje dozemnog spoja koji omogućuje utvrđivanje odvoda u kojem se dozemni spoj dogodio čak i nakon njegova prestanka. U takvim slučajevima je neophodno ispitati stvarno stanje napajanja i provesti odgovarajuće rekonstrukcije. Često je nužno reprojektirati i rekonstruirati kompletan sustav napajanja. To je vrlo delikatan zadatak, za koji je potrebna visoka stručnost i iskustvo. KONČAR je uspješno rekonstruirao mnoge transformatorske stanice, ali zbog opsega i kompleksnosti zahvata, najznačajnije reference su besprijekorne rekonstrukcije najvećih hidroelektrana i termoelektrana u Hrvatskoj.