http___www.imi-hydronic.com_srb-rs_products-solutions_Balansiranje_i_kontrola_Regulatori-diferencijalnog-pritiska_Regulatori-diferencijalnog-pritiska_TA-PILOT-R__1.xml
1.1 2.1 2.2 2.3 3.1 4.1 5.1 6.1 7.1 8.1 9.1 10.1 11.1 12.1 13.1 14.1 16.1 17.1 18.1 18.2 19.1 20.1 21.1 22.1 23.1 23.2 24.1 24.2 25.1 26.1 27.1 28.1 29.1 30.1 31.1 32.1 33.1 34.1 35.1 36.1 37.1 38.1 39.1 39.2
Proportional relief valve – DN 32-200 This proportional relief valve for heating and cooling systems maintains a minimum flow through the main pipe, minimising the response times of the system's control loops. Its ability to open at times of increasing differential pressure ensures the pumps are protected. Rust protection is assured thanks to the electrophoretically painted ductile iron body. Key features Special internal geometry Allows big pressure drop without noise. Adjustable set-point Ensure the desired differential pressure. Technical description Application: Heating and cooling systems. Function: Maintaining minimum flow through the main pipe to minimize response times of control loops in the system. Opens at increasing Ap. Dimensions: Pressure class: PN 16 and PN 25 Max. differential pressure (ApV): 1600 kPa = 16 bar Setting range: Differential pressure adjustable 10 - 60 kPa, 50 - 150 kPa and 130 - 250 kPa. Temperature: Max. working temperature: 150°C Min. working temperature: -10°C Media: Water and neutral fluids, water-glycol mixtures. Material: Valve body: Ductile iron EN-GJS-400 Actuator body: Ductile iron EN-GJS-400 Diaphragm: EPDM Valve seat: Stainless steel Valve plug: Stainless steel with EPDM insert Surface treatment: Electrophoretic painting. Marking: TA, DN, PN and flow direction arrow. Flanges: According to EN-1092-2:1997, type 21. The products, texts, photographs, graphics and diagrams in this document may be subject to alteration by IMI Hydronic Engineering without prior notice or reasons being given. For the most up to date information about our products and specifications, please visit www.imi-hydronic.com.
1.1 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 4.1 5.1 6.1 7.1 8.1 9.1 10.1 11.1 12.1 13.1 14.1 15.1 16.1 17.1 18.1 20.1 21.1 22.1 24.1 28.1 29.1 30.1 31.1 32.1 33.1 34.1 35.1 36.1 37.1 38.1 39.1 40.1 41.1 42.1 43.1 44.1 45.1 46.1 47.1 48.1 49.1 50.1 51.1 52.1 53.1 54.1 55.1 56.1 57.1 58.1 61.1 62.1 63.1 64.1 65.1 65.2
Regulator diferencijalnog pritiska upravljan Pilot ventilom sa podesivim vrednostima TA-PILOT-R je regulator diferencijalnog pritiska visokih perfomansi konstruisan da održava stabilan diferencijalni pritisak na opterećenju. Sa vrhunskom tačnošću TA-PILOT-R pruža precizne i stabilne uslove za superiorni autoritet modulovano kontrolisanih kontrolnih ventila, dodatno on ograničava buku i pojednostavljuje balansnu proceduru. TA-PILOT-R je regulator diferencijalnog pritiska koji se instalira na povratni cevovod. Merni niplovi omogućuju merenje pritiska u cilju dijagnostike. Ključne karakteristike Jednostavno rukovanje i ugradnja Vrlo mala težina i mala ukupna dimenzija ventila. Precizna i stabilna regulacija diferencijalnog pritiska Neprevaziđena tačnost zahvaljujući novoj PILOT tehnologiji. Merenje i dijagnostika sistema Jedinstvene karakteristike za validaciju i bolje razumevanje ponašanja sistema za smanjenje potrošnje energije. Tehnički opis Namena: Sistemi grejanja i hlađenja. Ugradnja na povratnoj cevi. Funkcija: Regulacija diferncijalnog pritiska Predregulacija Ap na opterećenju (ApL) Merenje (ApL) Dimenzije: Klasa pritiska: PN 16 i PN 25 Maksimalni diferencijalni pritisak (ApV): Područje podešavanja: *) Fabrički podešene vrednosti Veličina propuštanja: Nepropusno zatvaranje Temperatura: Maksimalna radna temperatura: - sa mernim niplovima, standardna verzija: 120°C - sa mernim niplovima, dvostruko obezbeđenim: 150°C Min. radna temperatura: -20°C Radni fluid: Voda ili neutralne tečnosti, mešavine vode i glikola. (za ostale radne fluide kontaktirati IMI Hydronic Engineering.) Materijal: Kućište ventila: Nodularni liv EN-GJS-400 Kućište Pilot-a: AMETAL® O-rings: EDPM Zaptivka sedišta ventila: EPDM/Nerđajući čelik Mehanizam vretena ventila: Nerđajući čelik i mesing Membrana: EPDM Opruge: Nerđajući čelik Vijci i navrtke: Nerđajući čelik AMETAL® je legura otporna na koroziju i zaštićena od strane IMI Hydronic Engineering. Obrada površine: Kućište Pilot-a: Nije tretirano. Kućište ventila: elektroforetsko bojenje. Označavanje: TA, IMI, DN, PN, Kvs, Tmin/max, serijski broj, materijal kućišta ventila i strelica smera strujanja, nalepnica, ApL opseg. Identifikacija boje na vrhu pilota: 10-50 kPa: Plava 30-150 kPa: Narandžasta 80-400 kPa: Siva CE-označavanje: *) Označeno na kućištu. Prirubnice: PN 16, PN 25: Prirubnice prema EN-1092-2, tipa 21. Razmak čeonih površina, prema EN 558 serija 3. Proizvodi, tekstovi, fotografije, grafikoni i dijagrami u ovom dokumentu mogu biti predmet promene od strane IMI Hydronic Engineering-a bez prethodnog obaveštenja ili obrazloženja. Za najažurnije informacije o našim proizvodima i specifikacijama, molimo Vas posetite www.imi-hydronic.com.