http___www.imi-hydronic.com_hr_products-solutions_Thermostatic-control_Termostatske-glave-i-radijatorski-ventili_Termostatski-ventili-sa-prikljukom-za-radijatore-u-dvije-toke_Multilux__1.xml
1.1 2.1 3.1 4.1 5.1 6.1 7.1 8.1 9.1 10.1 11.1 12.1 12.2 13.1 14.1 14.2
Thermal actuator for heating, ventilation, and air conditioning systems The EMOtec thermal actuator with position indicator (NC) can be installed in temperature and/or timerelated 2-point control systems. Technical description The EMOtec thermal actuator is a twopoint actuator for connection to a temperature controller with two-point output, e.g. room Thermostat P or Radiocontrol F-System for floor heating. The actuator NC is equipped with a position indicator on the top (valve closed / valve open). Models with 230 V (with built-in overvoltage protection 2.5 kV) and 24 V operating voltages, each NC or NO. EMOtec has an electrically heated expansion system which is secured against overtravel. The positioning force within the close range is adapted to thermostatic valve bodies with soft valve discs. It is maintenance free and functions without noise. Depending on the model, in a currentless status, EMOtec holds the valve closed (NC model) or open (NO model). The body is designed in a white RAL 9016, heat-resistant, shock-proof plastic. The EMOtec is designed to be installed on all IMI Heimeier thermostatic valve bodies and three-way valves. Adapters enable the mounting of thermostatic valve bodies of other manufacturers, see accessories. Its compactness also makes it especially suited to install in manifold cabinets. The products, texts, photographs, graphics and diagrams in this document may be subject to alteration by IMI Hydronic Engineering without prior notice or reasons being given. For the most up to date information about our products and specifications, please visit www.imi-hydronic.com.
1.1 2.1 2.2 3.1 4.1 5.1 5.2 6.1 6.2 7.1 8.1 8.2 8.3 8.4 9.1 10.1 10.2 11.1 12.1 13.1 14.1 15.1 16.1 16.2
Multilux termostatski ventili za jednocijevne i dvocijevne sustave Multilux termostatski ventil koristi se za priključak na radijatore s dva donja priključka, npr. kupaonski radijatori, univerzalni radijatori, itd. Razmak (os-os) priključaka je 50 mm. Tehnički opis Multilux termostatski ventil izrađen je od poniklane bronce otporne na koroziju, za radijatore s donjim priključkom. Jednocijevna i dvocijevne verzije, kao i kutni ili ravni tip s R1/2 i G3/4 priključkom. Jednocijevna verzija: Udio masenog protoka prema radijatorima uvijek je 35%. Razmak središta priključaka 50 mm. Kompenzacija tolerancije ± 1,0 mm pomoću specijalnih priključnih matica i sustava brtvljenja sa savitljivim brtvama, za montažu bez upetosti. Multilux termostatski ventili prilagođeni su svim IMI Heimeier termostatskim glavama i pogonima. Čelično vreteno opremljeno je s dvostrukim O-brtvenim prstenom. Vanjski O-brtveni prsten i čitavi gornji dio termostatskog ventila zamjenjivi su pod tlakom. Zasebni regulacijski konus za predpodešavanje s ponavljanim rezultatima, rukovanje s odvijačem. Cijev povratnog voda može se zatvoriti s imbus ključem 5 AF, bez promjene predpodešavanja tijekom otvaranja i zatvaranja. Brtvljenje na vretenima pomoću EPDM O-brtvenih prstenova. Moguć ispust na zatvaranju povratne cijevi, s uređajem za pražnjenje i punjenje. Dostupan kao pribor za priključak crijeva 1/2". G3/4 priključak na strani cijevi, s pres fitingom za plastične, bakrene, precizne čelične ili višeslojne cijevi. Treba koristiti samo za to predviđene IMI Heimeier pres fitinge (npr. oznake 15 THE). Odlična izvedba priključka pomoću dobro oblikovanog poklopca izrađenog od bijele i kromirane plastike, vidjeti pribor. Dopuštena radna temperatura TB 120°C, s poklopcem TB 90°C. Dopušteni radni tlak PB 10 bar. Proizvodi, tekstovi, fotografije, crteži i dijagrami u ovoj brošuri podložni su promjenama od strane IMI Hydronic Engineering, bez prethodne obavijesti ili obrazloženja. Za više informacija o proizvodima i specifikacijama molimo posjetite nas na www.imi-hydronic.com.