http___www.imi-hydronic.com_ba_products-solutions_Thermostatic-control_Termostatske-glave-i-radijatorski-ventili_Prestrujni-ventil-za-sustave-s-termostatskim-ventilima__1.xml
1.1 2.1 3.1 4.1 5.1 6.1 7.1 8.1 9.1 9.2 9.3 10.1 11.1 12.1 12.2 13.1 13.2
Differential pressure overflow valve with direct setting value display Hydrolux is a proportional working, p-band controlled overflow valve with low proportional deviation. Technical Description Hydrolux is a proportional working, p-band controlled overflow valve with low proportional deviation. Body made of corrosion-resistant gunmetal with threads according to DIN 2999. Direct setting scale display. Highest reaction precision due to an inner setting value spring with generous dimensions, made of special steel. Low friction central valve disc guide. Progressive setting, secured against unauthorised adjustment. Setting range 50–500 mbar. Adjusted on the operating side and preset to 200 mbar. Models DN 20 to DN 32. Female thread connections on the incoming side; female thread or flat sealing lockshield on the out going side. Permitted operating temperature TB 120°C (248°F). Permitted operating pressure PB 10 bar (PN 16). The products, texts, photographs, graphics and diagrams in this document may be subject to alteration by IMI Hydronic Engineering without prior notice or reasons being given. For the most up to date information about our products and specifications, please visit www.imi-hydronic.com.
1.1 2.1 3.1 4.1 5.1 6.1 7.1 8.1 9.1 9.2 9.3 10.1 11.1 12.1 13.1 14.1 14.2
Prestrujni ventil diferencijalnog tlaka s izravnim pokazivanjem vrijednosti postavke Hydrolux je proporcionalni prestrujni ventil koji radi u p-području, s malim proporcionalnim odstupanjem. Tehnički opis Hydrolux je proporcionalni prestrujni ventil koji radi u p-području, s malim proporcionalnim odstupanjem. Tijelo ventila izrađeno je od bronce otporne na koroziju, s navojima prema DIN 2999. Izravno pokazivanja namještanja skale. Najviša preciznost reakcije zbog unutarnje opruge postavne vrijednosti, izdašnih dimenzija, izrađene od specijalnog čelika. Vodilica središnjeg diska ventila s malim trenjem. Progresivno namještanje osigurano od neovlaštenog podešavanja. Područje namještanja 50-500 mbar. Podešen na radnoj strani i prethodno podešen na 200 mbar. Modeli DN 20 do DN 32. Unutarnji navojni spojevi na ulaznoj strani: unutarnji navoj ili brtvljenje ravnom brtvom za zaštitnom blokadom, na izlaznoj strani. Dozvoljena radna temperatura TB 120°C. Dozvoljena radni tlak PB 10 bara (PN 16). Proizvodi, tekstovi, fotografije, crteži i dijagrami u ovoj brošuri podložni su promjenama od strane IMI Hydronic Engineering, bez prethodne obavijesti ili obrazloženja. Za više informacija o proizvodima i specifikacijama molimo posjetite nas na www.imi-hydronic.com.