http___www.imi-hydronic.com_ba_products-solutions_Thermostatic-control_Termostatske-glave-i-radijatorski-ventili_Termostatski-ventili-sa-prikljukom-za-radijatore-u-dvije-toke_Duolux__1.xml
1.1 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 4.1 5.1 6.1 7.1 8.1 9.1 10.1 11.1 13.1 15.1 16.1 16.2 17.1 17.2 18.1 19.1 20.1 21.1 22.1 23.1 24.1 25.1 25.2 26.1 27.1 28.1 29.1 29.2 30.1 31.1 32.1 33.1 34.1 35.1 36.1 37.1 38.1 38.2
without presetting, with automatic bypass control The thermostatic three-way-valve bodies are used in two-pipe pump heating systems. For one-pipe pump heating systems a retrofitting thermostatic insert is available. When almost all valves are closed at the same time, additional pressures build up in the heating system. If the three-way valve intercepts the radiator flow, the bypass for the return flow is fully opened. Additional pressures are avoided and the pressure is kept almost constant. The bypass can be connected with the corresponding bypass T-piece on the radiator return. Technical description Applications: Two-pipe or one-pipe pump heating systems. Function: Control Shut-off Avoids additional differential pressure Ensuring minimum amounts of water circulation Dimensions: Pressure class: Temperature: Max. working temperature: 120°C, with protection cap or actuator 100°C. Min. working temperature: -10°C. Materials: Valve body: corrosion resistant Gunmetal Bypass T-piece: Brass O-rings: EPDM rubber Valve disc: EPDM rubber Return spring: Stainless steel Valve insert: Brass Spindle: Niro-steel spindle with double O-ring sealing. The outer O-ring can be replaced under pressure. Surface treatment: Valve body and fittings are nickel-plated. Marking: THE and flow direction arrow. Black protection cap. Pipe connection: The valve body and the bypass-T-piece are designed for connection to threaded pipe, or in conjunction with compression fittings, to copper precision steel or multi-layer pipe. Bypass connection with: Ø 15 compression fitting, DN 15 (1/2”) threaded nipple or Ø 15 soldered nipple. Connection to thermostatic head and actuator: IMI Heimeier M30x1.5 The products, texts, photographs, graphics and diagrams in this document may be subject to alteration by IMI Hydronic Engineering without prior notice or reasons being given. For the most up to date information about our products and specifications, please visit www.imi-hydronic.com.
1.1 2.1 2.2 3.1 4.1 5.1 5.2 6.1 7.1 8.1 8.2 9.1 10.1 11.1 12.1 13.1 14.1 15.1 16.1 17.1 18.1 18.2 19.1 20.1 21.1 22.1 23.1 24.1 24.2
Spojni set za dvocijevne sustave grijanja Duolux je kompletna serija ventila za dvocijevne i jednocijevne sustave grijanja. Razmak osi je 35 mm. Dvocijevni sustav Tehnički opis Duolux je kompletna serija ventila za dvocijevne sustave grijanja. Ventili se priključuju na radijatore, za jednoetažne krugove grijanja. Dulolux sastoji se od dvocijevnog razdjelnika, uzlazne cijevi i termostatskog ventila s crnom zaštitnom kapicom. Tijelo razdjelnika izrađeno je od bronce otporne na koroziju (poniklane) i predviđeno je za priključak na plastične, bakrene, precizne čelične i višeslojne cijevi. Za IMI Heimeier ventile treba koristiti samo IMI Heimeier pres fitinge, izvedene i namijenjene za posebne slučajeve primjene (npr. DN 15 THE). Dvocijevni razdjelnik opremljen je s ugrađenim konusom za predpodešavanje, koji omogućava balansiranje hidraulike sustava izravno na radijatoru. Ovo predpodešavanje pretpostavlja zapornu funkciju povratnog strujanja, tako da se radijator može ukloniti bez pražnjenja sustava. Dopuštena radna temperatura 120°C. Dopušteni radni tlak 10 bar. Jednocijevni sustav Tehnički opis Duolux je kompletna serija ventila za radijatore jednocijevnih sustava grijanja. Dulolux sastoji se od jednocijevnog razdjelnika, uzlazne cijevi i termostatskog ventila s plavom zaštitnom kapicom. Tijelo razdjelnika izrađeno je od bronce otporne na koroziju (poniklane) i predviđeno je za priključak na plastične, bakrene, precizne čelične i višeslojne cijevi. Za IMI Heimeier ventile treba koristiti samo IMI Heimeier pres fitinge, izvedene i namijenjene za posebne slučajeve primjene (npr. DN 15 THE). Protok kruga previđen je za razvođenje do 50% do radijatora i 50% do bajpasa. U modelu bez zatvaranja povratnog voda, radijator se može ukloniti bez pražnjenja sustava. Bajpas ostaje otvoren neovisno od zatvaranja, tako da se ne prekida djelovanje kruga. Dopuštena radna temperatura 120°C. Dopušteni radni tlak 10 bar. Proizvodi, tekstovi, fotografije, crteži i dijagrami u ovoj brošuri podložni su promjenama od strane IMI Hydronic Engineering, bez prethodne obavijesti ili obrazloženja. Za više informacija o proizvodima i specifikacijama molimo posjetite nas na www.imi-hydronic.com.