http___www.imi-hydronic.com_hr_products-solutions_Balancing-and-control_Regulacijski-ventili_Balansirajui-i-regulacijski-ventili_TA-Modulator__1.xml
1.1 2.1 2.2 2.3 3.1 4.1 5.1 6.1 7.1 8.1 9.1 10.1 11.1 12.1 13.1 14.1 15.1 16.1 17.1 18.1 20.1 22.1 22.2 23.1 24.1 25.1 27.1 28.1 28.2 29.1 29.2 30.1 31.1 32.1 33.1 34.1 35.1 36.1 37.1 38.1 39.1 40.1 41.1 42.1 43.1 44.1 45.1 46.1 47.1 48.1 49.1 50.1 50.2
Differential pressure controller DN 65-100, adjustable set-point and shut-off function The flanged STAP is a high-performing differential pressure controller that keeps the differential pressure over the load constant. This delivers accurate and stable modulating control, ensures less risk of noise from control valves, and results in easy balancing and commissioning. STAP’s unrivalled accuracy and compact size make it particularly suitable for use on the secondary side of heating and cooling systems. Key features Adjustable set-point Delivers desired differential pressure ensuring accurate balancing. Shut-off function Shut-off function makes maintenance easy and straightforward. Measuring points Simplifies the balancing procedure, and increases its accuracy. Technical description Application: Heating (not steam) and cooling systems. Function: Differential pressure control Adjustable Ap Measuring points Shut-off Dimensions: Pressure class: Max. differential pressure (ApV): 350 kPa (117 ft H2O/51 PSI) Setting range: 20-80 kPa resp 40-160 kPa. Temperature: Max. working temperature: 120°C Min. working temperature: -10°C Material: Valve body: Ductile iron EN-GJS-400-15 (~ASTM A536 Grade 60-40-18, ISO 1083 Grade 400-15) Bonnet: AMETAL® Cone: AMETAL® Spindles: AMETAL® O-rings: EDPM rubber Seat seal: Plug with EPDM O-ring Membrane: Reinforced EPDM rubber Spring: Stainless steel Handwheel: Polyamide AMETAL® is the dezincification resistant alloy of IMI Hydronic Engineering. Surface treatment: Valve body: Epoxy painting. Marking: Body: TA, Class 150, DN, CE, ASTM 60-40-18, flow direction arrow and casting date (year, month, day). Bonnet and handwheel: Label with STAP, DN, PN, ApL in Ft H2O, PSI and kPa, and bar code. Face to face: ISO 5752 series 1 and EN 558-1 series 1. Flanges: Class 150 according to ASME/ANSI B16.42 (~ PN 20 according to ISO 7005-2). The products, texts, photographs, graphics and diagrams in this document may be subject to alteration by IMI Hydronic Engineering without prior notice or reasons being given. For the most up to date information about our products and specifications, please visit www.imi-hydronic.com.
1.1 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 4.1 5.1 6.1 7.1 8.1 9.1 10.1 11.1 12.1 13.1 14.1 15.1 16.1 17.1 18.1 19.1 20.1 21.1 23.1 25.1 26.1 27.1 30.1 30.2 31.1 32.1 33.1 34.1 39.1 40.1 41.1 42.1 43.1 44.1 45.1 48.1 49.1 49.2 50.1 51.1 52.1 53.1 54.1 55.1 56.1 57.1 58.1 59.1 60.1 61.1 62.1 63.1 64.1 65.1 66.1 67.1 68.1 70.1 71.1 72.1 73.1 74.1 74.2
Regulacijsko balansirajući ventil neovisan o promjeni dinamičkog tlaka, za modulacijsku regulaciju Nove, jedinstveno oblikovane EQM karakteristike omogućavaju preciznu regulaciju temperature. Ventil je kompatibilan s linearno proporcionalnim ili 3-položajnim pogonima. Ugrađen regulator vođen diferencijalnim tlakom omogućava visok autoritet regulacijskog ventila, stabilnost regulacije i automatsko ograničenje projektiranog protoka. Mjerenje protoka i raspoloživog tlaka omogućava optimalizaciju i dijagnostiku sustava. Glavne značajke Precizna regulacija temperature Jedinstveno oblikovane EQM karakteristike omogućavaju do 6 puta veće radne hodove u odnosu na linearne ventile. Brzo balansiranje sustava toplovodnog grijanja i hlađenja Sustav se štiti od prekoračenja protoka automatskim ograničenjem protoka dok je pogon potpuno otvoren. Jednostavno pronalaženje i otklanjanje smetnji u radu Mjerenjem protoka i diferencijalnog tlaka postiže se smanjenje potrošnje struje crpke i dobivaju se svi potrebni podaci za dijagnostiku sustava. Visoka pouzdanost AMETAL® i nehrđajući čelik garantiraju visoku otpornost na koroziju i smanjuju rizik od curenja. Tehnički opis Primjena: Sustavi grijanja i hlađenja. Funkcije: Regulacija (EQM) Predpodešavanje (maks. protok) Kontrola diferencijalnog tlaka Mjerenje (AH, T, q) Zaporna funkcija (za odvajanje tijekom održavanja sustava – vidi također u Nepropusnost) Dimenzije: Razred tlaka: Diferencijalni tlak (ApV): Max. diferencijalni tlak (ApVmax): 400 kPa = 4 bar Min. diferencijalni tlak (ApVmin): (Vrijedi za poziciju 10, potpuno otvoreno. Ostale pozicije zahtijevaju manji diferencijalni tlak, provjeriti u programu HySelect.) ApVmax = Maksimalno dozvoljeni pad tlaka na ventilu, kako bi zadovoljili navedene vrijednosti. ApVmin = Minimalno preporučeni pad tlaka na ventilu, za ispravnu kontrolu diferencijalnog tlaka. Raspon protoka: Protok (qmax) može biti prednamješten u rasponu: qmax = l/h za svaku prednamještenu poziciju i potpuno otvorenom ventilu. Temperatura: Max. radna temperatura: 90°C Min. radna temperatura: 0°C Radni medij: Voda ili neutralne tekućine, mješavine vode i glikola. Hod: Nepropusnost: Propusnost ≤ 0,01% od max. qmax (pozicija 10) i ispravan smjer protoka. (Klasa IV prema EN 60534-4). Karakteristike: Jedinstveno oblikovane EQM karakteristike, aliprilagođenezamodulacijskukontrolu. Materijal: Kućište ventila: AMETAL® Uložak ventila: AMETAL® i PPS Klip ventila: Nehrđajući čelik Vreteno: Nehrđajući čelik Brtva vretena: EPDM O-brtveni prsten Ap uložak: PPS Membrana: EPDM i HNBR Opruge: Nehrđajući čelik O-brtveni prsteni: EPDM AMETAL® je IMI Hydronic Engineering legura otporna na decinifikaciju. Označavanje: TA, IMI, PN 16, DN i smjer protoka. Sivi rukohvat i crni identifikacijski prsten na mjernom priključku: TA-Modulator i DN. Priključak: Vanjski navoj prema ISO 228. Priključak na pogon: Pogoni: DN 15-20: TA-Slider 160, EMO TM DN 25-32: TA-Slider 160 Vidjeti zasebnu informaciju na EMO TM i TA-Slider 160. Proizvodi, tekstovi, fotografije, crteži i dijagrami u ovoj brošuri podložni su promjenama od strane IMI Hydronic Engineering, bez prethodne obavijesti ili obrazloženja. Za više informacija o proizvodima i specifikacijama molimo posjetite nas na www.imi-hydronic.com.