http___www.imi-hydronic.com_ba_products-solutions_Balancing-and-control_Regulacijski-ventili_Balansirajui-i-regulacijski-ventili_TA-COMPACT-P__1.xml
1.1 2.1 2.2 2.3 3.1 4.1 5.1 6.1 7.1 8.1 9.1 10.1 11.1 12.1 13.1 15.1 17.1 17.2 18.1 19.1 20.1 20.2 21.1 21.2 22.1 24.1 26.1 29.1 30.1 31.1 33.1 34.1 35.1 36.1 37.1 37.2
Differential pressure sensor – 0-10 V / 4-20 mA The crucial connection between the hydronic system and the building management system (BMS), TA Link provides an accurate measurement of the differential pressure. With data you know you can rely on, troubleshooting is quicker and system analysis is made more cost-effective. TA Link also boosts your system’s safety thanks to its ability to signal an alarm in the event of incorrect flow rates. Key features Self-sealing measuring points Enables TA Link to be fitted snugly onto the balancing valve’s measuring port in just a few seconds. Measuring Rapid measurement of differential pressure, enabling quicker troubleshooting. Technical description Application: Heating and cooling systems Function: Measuring Range: Pressure class: Max. differential pressure: 29 psi or 72.5 psi Temperature: Max. working temperature: 176°F Min. working temperature: 5°F Output signal: Accurancy: Power supply: Response time: < 5 ms Protection class: Material: Sensor housing of stainless steel X8CrNiS18-9 (No 1.4305 EN 10 088-3). Ceramic membrane. EPDM seal. The products, texts, photographs, graphics and diagrams in this document may be subject to alteration by IMI Hydronic Engineering without prior notice or reasons being given. For the most up to date information about our products and specifications, please visit www.imi-hydronic.com.
1.1 2.1 2.2 2.3 3.1 4.1 5.1 6.1 7.1 8.1 9.1 10.1 11.1 12.1 13.1 14.1 15.1 16.1 17.1 18.1 19.1 20.1 21.1 23.1 25.1 26.1 27.1 30.1 30.2 31.1 32.1 33.1 34.1 36.1 41.1 42.1 43.1 44.1 45.1 46.1 47.1 48.1 49.1 50.1 51.1 51.2 52.1 53.1 54.1 55.1 56.1 57.1 58.1 59.1 60.1 61.1 62.1 63.1 64.1 65.1 66.1 67.1 67.2 68.1 69.1 70.1 72.1 73.1 74.1 74.2
Regulacijsko balansirajući ventil neovisan o promjeni dinamičkog tlaka (PIBCV) Regulacijsko balansirajući ventil neovisan o promjeni dinamičkog tlaka TA-COMPACT-P osigurava optimalne perfomanse u dugom vremenskom periodu. Podesiva vrijednost maksimalnog protoka omogućava projektirani protok i spriječava prekoračenje protoka za preciznu hidroničku kontrolu. TA-COMPACT-P zajedno s našim mjernim uređajima omogućava napredno mjerenje i dijagnostiku. Glavne značajke Precizno hidroničko balansiranje Fino podesive vrijednosti maksimalnog protoka spriječavaju prekoračenje protoka kroz potrošače. Ugradnja bez ograničenja Uski i kompaktni oblik pojednostavljuje ugradnju, pristup svim funkcijama s jedne strane pojednostavljuje rad i rukovanje. Potpuna kontrola sistema Precizno mjerenje protoka i jedinstvena dijagnostička funkcija za veliku uštedu energije i visoku pouzdanost sistema. Visoka pouzdanost AMETAL® i nehrđajući čelik garantiraju visoku otpornost na koroziju i smanjuju rizik od curenja. Tehnički opis Primjena: Sustavi grijanja i hlađenja. Funkcije: Regulacija Predpodešavanje (maks. protok) Kontrola diferencijalnog tlaka Mjerenje (AH, T, q) Zaporna funkcija (za odvajanje tijekom održavanja sustava – vidi također u Nepropusnost) Dimenzije: Razred tlaka: Diferencijalni tlak (ApV): Max. diferencijalni tlak (ApVmax): 400 kPa = 4 bar Min. diferencijalni tlak (ApVmin): (Vrijedi za poziciju 10, potpuno otvoreno. Ostale pozicije zahtijevaju manji diferencijalni tlak, provjeriti u programu HySelect.) ApVmax = Maksimalno dozvoljeni pad tlaka na ventilu, kako bi zadovoljili navedene vrijednosti. ApVmin = Minimalno preporučeni pad tlaka na ventilu, za ispravnu kontrolu diferencijalnog tlaka. Raspon protoka: Protok (qmax) može biti prednamješten u rasponu: DN 15 LF: 44 - 245 l/h qmax = l/h za svaku prednamještenu poziciju i potpuno otvorenom ventilu. LF = mali protok Temperatura: Max. radna temperatura: 90°C Min. radna temperatura: -10°C Radni medij: Voda ili neutralne tekućine, mješavine vode i glikola. Hod: 4 mm Nepropusnost: Propusnost ≤ 0,01% od max. qmax (pozicija 10) i ispravan smjer protoka. (Klasa IV prema EN 60534-4). Karakteristike: Linearna, ali prilagođena za on/off kontrolu. Materijal: Kućište ventila: AMETAL® Uložak ventila: AMETAL® Klip ventila: Nehrđajući čelik Vreteno: Nehrđajući čelik Brtva vretena: EPDM O-brtveni prsten Ap uložak: PPS Membrana: EPDM i HNBR Opruge: Nehrđajući čelik O-brtveni prsteni: EPDM AMETAL® je IMI Hydronic Engineering legura otporna na decinifikaciju. Označavanje: TA, IMI, PN 16, DN i smjer protoka. Sivi rukohvat: TA-COMPACT-P i DN. Za verziju s malim protokom LF. Priključak: Vanjski navoj prema ISO 228. Priključak na pogon: Pogoni: Vidjeti zasebnu informaciju na EMO T. Proizvodi, tekstovi, fotografije, crteži i dijagrami u ovoj brošuri podložni su promjenama od strane IMI Hydronic Engineering, bez prethodne obavijesti ili obrazloženja. Za više informacija o proizvodima i specifikacijama molimo posjetite nas na www.imi-hydronic.com.