http___www.imi-hydronic.com_ba_products-solutions_Thermostatic-control_Termostatske-glave-i-radijatorski-ventili_Ventili-za-radijatore-s-integriranim-termostatskim-ulokom-s-mogunou-ispusta__1.xml
1.1 2.1 3.1 4.1 5.1 6.1 7.1 8.1 8.2 9.1 10.1 11.1 12.1 13.1 13.2
Upgradeable manual radiator valves The Termotec upgradeable manual radiator valve is used in warm water pump heating systems, gravity or low pressure steam systems. Technical description Termotec upgradeable manual radiator valves with white plastic handwheel cap, RAL 9016. Body made of nickel plated brass. Lengths according to DIN EN 215 Series F. Non-rising spindle with double EPDM O-ring sealing. Can be retrofitted as a thermostatic valve by replacing the Termotec insert with a thermostatic insert, see accessories. With a special tool (on request) this changing is possible under pressure. Can be connected to a threaded pipe, or with compression fittings to a copper or precision steel pipe. For Termotec, only use the auxiliary, labelled IMI Heimeier compression fittings (label e. g. 15 THE). Permitted operating temperature TB 120°C (248°F). Permitted operating pressure PB 10 bar, low pressure steam 110°C (230°F)/ 0.5 bar. The products, texts, photographs, graphics and diagrams in this document may be subject to alteration by IMI Hydronic Engineering without prior notice or reasons being given. For the most up to date information about our products and specifications, please visit www.imi-hydronic.com.
1.1 2.1 2.2 2.3 3.1 4.1 5.1 5.2 6.1 7.1 8.1 9.1 9.2 10.1 11.1 11.2 12.1 13.1 14.1 15.1 15.2
Ventil s mogućnošću ispusta, za radijatore s ugrađenim ventilima Vekolux ventil namijenjen je za instaliranje na radijatore s ugrađenim ventilima, s Rp 1/2 unutarnjim navojem i G 3/4 vanjskim navojem. Priključci sa samobrtvljenjem omogućavaju jednostavnu montažu na radijator. Modeli kutnog i ravnog oblika, svaki predviđen za jednocijevni i dvocijevne sustave, znače da se priključni fiting može koristiti na različite načine. Tehnički opis Vekolux, ventil s ispustom. Vreteno za paralelno zatvaranje cijevi polaznog i povratnog voda, u jednoj radnoj operaciji. Upravlja se pomoću IMI Heimeier univerzalnog ključa. Ispusni ventil ugrađen je u vretenu. Modeli ventila kutnog i ravnog oblika s priključkom R1/2 i G3/4, za jednocjevne i dvocijevne sustave. Razmak središta priključaka je 50 mm, kompenziranje tolerancije ± 1,0 mm pomoću specijalnih priključnih matica i sustava savitljivih brtvila. EPDM O-brtveni prsten na vretenu i konusima. Tijelo ventila izrađeno je od poniklane bronce otporne na koroziju, specijalne geometrije, za smanjenje povratnog grijanja radijatora u jednocijevnim sustavima grijanja. Cijevna spojnica G3/4, s pres fitinzima za plastične, bakrene, precizne čelične ili višeslojne cijevi. Za IMI Heimeier ventile treba koristiti samo IMI Heimeier pres fitinge, koji su izvedeni i označeni za ovo posebno područje primjene (npr. ID br. 15 THE). Odličan dizajn priključka zahvaljujući stilski oblikovanom poklopcu. Dozvoljena radna temperatura TB 120°C, s poklopcem TB 90°C. Dozvoljeni radni tlak PB 10 bar. Proizvodi, tekstovi, fotografije, crteži i dijagrami u ovoj brošuri podložni su promjenama od strane IMI Hydronic Engineering, bez prethodne obavijesti ili obrazloženja. Za više informacija o proizvodima i specifikacijama molimo posjetite nas na www.imi-hydronic.com.