http___www.kozul.hr_hobi_center_savjeti_automatski_osiguraci.aspx_1.xml
1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3
Fuses B features are used in a residential installation . Excluded circuit in the event of a short circuit or in the case of exceeding the rated current of the fuse . They are placed in a closet fuse the C-pillar . Fuses C characteristics are used mainly for the protection of electric motors, because they have a slower reaction than fuse B characteristics . Allow the current short-term exceeds its rated current ( eg during start-up of electric motors ) , but will turn off the circuit if the load continues . It also excludes the case of a short circuit. FID - switches are protective devices to protect electrical installations in the event of a short circuit or other malfunction installations and appliances ( heaters boiler breakdown , preilice etc. ) . For home installations are commonly used 25 and 40 -amp breakers with current reactions 0.5 A or 0.03 A , which can be two -pole ( single phase ) or 4-pole ( three-phase ) . For bathroom seuglavnom use switches with current 0.03 A , while for a complete home installation using switches 0,5 A. For proper operation of the switch is essential guides to zero and EARTH are not short-circuited anywhere in the system .
1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 3.4
Osigurači B karakteristike koriste se u kućnim instalacijama. Isključuju strujni krug u slučaju kratkog spoja ili u slučaju prekoračenja nazivne struje osigurača. Postavljaju se u ormariće osigurača na C-nosač. Osigurači C karakteristike koriste se uglavnom za zaštitu elektromotora, jer imaju sporiju reakciju od osigurača B karakteristike. Dozvoljavaju da struja kratkotrajno prijeđe njihovu nazivnu struju (npr. prilikom zaleta elektromotora), ali će isključiti strujni krug ako opterećenje potraje. Također isključuje u slučaju kratkog spoja. FID – sklopke su zaštitne sklopke za zaštitu strujne instalacije u slučaju kratkog spoja ili neke druge neispravnosti instalacije i trošila (proboj grijača bojlera, preilice isl.). Za kućne instalacije najčešće se koriste 25 i 40-amperske sklopke sa strujom reakcije 0,5A ili 0,03A koje mogu biti 2-polne (monofazna) ili 4-polne (trofazna). Za kupaone seuglavnom koriste sklopke sa strujom 0,03A, dok se za kompletnu kućnu instalaciju koriste sklopke 0,5A. Za ispravan rad sklopke je bitno da vodiči NULE i UZEMLJENJA nisu kratko spojeni nigdje u instalaciji.