http___www.imi-hydronic.com_hr_products-solutions_Balancing-and-control_Regulacijski-ventili_Ventil-neovisan-o-promjeni-diferencijalnog-tlaka-balansirajui-i-regulacijski-ventili_TA-FUS1ON-C__1.xml
1.1 2.1 2.2 2.3 3.1 4.1 5.1 6.1 7.1 8.1 9.1 11.1 12.1 13.1 13.2 14.1 15.1 16.1 17.1 18.1 18.2 19.1 19.2 20.1 21.1 22.1 23.1 24.1 25.1 26.1 27.1 28.1 29.1 30.1 31.1 32.1 33.1 34.1 34.2
Proportional relief valve This proportional relief valve for heating and cooling systems maintains a minimum flow through the main pipe, minimising the response times of the system's control loops. Its ability to open at times of increasing differential pressure ensures the pumps are protected. Ductile iron body - painted with duasolid that offers good rust protection. Technical description Application: Heating and cooling systems. Function: Maintaining minimum flow through the main pipe to minimize response times of control loops in the system. Opens at increasing Ap. Dimensions: Pressure class: PN 16 and PN 25 Max. differential pressure (ApV): 1600 kPa = 16 bar Setting range: Differential pressure adjustable 10 - 60 kPa, 50 - 150 kPa and 130 - 250 kPa. Temperature: Max. working temperature: 120°C Min. working temperature: -10°C Media: Water and neutral fluids, water-glycol mixtures. Material: Valve body: Ductile iron EN-GJS-400 Actuator body: Ductile iron EN-GJS-400 Diaphragm: EPDM Valve seat: Stainless steel Valve plug: Stainless steel with EPDM insert Surface treatment: Duasolid painting. Marking: TA, DN, PN and flow direction arrow. Flanges: According to EN-1092-2:1997, type 21. The products, texts, photographs, graphics and diagrams in this document may be subject to alteration by IMI Hydronic Engineering without prior notice or reasons being given. For the most up to date information about our products and specifications, please visit www.imi-hydronic.com.
1.1 2.1 2.2 2.3 3.1 4.1 5.1 6.1 7.1 8.1 9.1 10.1 11.1 12.1 14.1 16.1 17.1 19.1 20.1 29.1 30.1 32.1 33.1 34.1 35.1 36.1 37.1 38.1 39.1 40.1 41.1 42.1 43.1 44.1 46.1 47.1 48.1 49.1 50.1 51.1 52.1 53.1 55.1 56.1 57.1 58.1 59.1 60.1 61.1 62.1 63.1 64.1 65.1 66.1 67.1 68.1 71.1 72.1 73.1 73.2 74.1 74.2 75.1 75.2
Kombinirani regulacijski i balansirajući ventili s neovisnim EQM karakteristikama Ovi inovativni regulacijski i balansirajući ventili za sustave grijanja i hlađenja, u jednom ventilu kombiniraju u sebi ključne funkcije sustava toplovodnog grijanja i hlađenja. Podesivi Kvs i svojstvene neovisne EQM karakteristike omogućavaju ispravno dimenzioniranje ventila i optimalnu regulacijsku sposobnost sustava. Mjerna mjesta omogućavaju točno mjerenje protoka, diferencijalnog tlaka, temperature i raspoloživog diferencijalnog tlaka. Tehnički opis Primjena: Sustavi grijanja i hlađenja. Funkcije: Regulacija (EQM) Balansiranje Prethodno podešavanje (Kvs) Mjerenje (ApV, AH, T, q) Zaporna funkcija (za odvajanje tijekom održavanja sustava) Dimenzije: Razred tlaka: DN 65-150: PN 16 i PN 25 Max. diferencijalni tlak (ApV): DN 65-150: 400 kPa = 4 bar Preporučeno područje namještanja (Kvmax): Kvmax = m3/h kod pada tlaka od 1 bar, za svako namještanje i potpuno otvoren ventil. Hod ventila: Sposobnost rada u radnom području: >100 (za sva preporučena namještanja) Nepropusnost: Čvrsto brtvljenje Karakteristike: Neovisna EQM karakteristika. Temperatura: Max. radna temperatura: 120°C Min. radna temperatura: -20°C Radni medij: Voda ili neutralne tekućine, mješavine vode i glikola. (za ostale radne medije kontaktirati IMI Hydronic Engineering.) Materijal: Kućište ventila: AMETAL® Vreteno ventila: AMETAL® Brtva sjedišta ventila: EPDM/Nehrđajući čelik Brtva vretena ventila: EPDM O-brtveni prsten O-brtveni prsteni: EPDM Uložak ventila: AMETAL®/PPS/PTFE Opruge: Nehrđajući čelik Vreteno: Nehrđajući čelik Kućište ventila: Nodularni lijev EN-GJS-400 Vreteno ventila: Nehrđajući čelik Brtva sjedišta ventila: EPDM/nehrđajući čelik O-brtveni prsteni: EPDM Mehanizam: Nehrđajući čelik i mesing Vijci i matice: Nehrđajući čelik AMETAL® je IMI Hydronic Engineering legura otporna na decinifikaciju. Površinska obrada: DN 32-50: bez površinske obrade DN 65-150: elektroforetsko bojanje Označavanje: DN 32-50: TAH, IMI, DN, PN, DR, serijski broj i strelica smjera strujanja. DN 65-150: TAH, IMI, DN, PN, Kvs, Tmin/max, serijski broj, materijal kućišta ventila i strelica smjera strujanja, naljepnica. CE-oznaka: *) Ovlaštena institucija. Priključak: DN 32-50: Unutarnji navoj prema ISO 228. Dužina navoja prema ISO 7/1. DN 65-150: Prirubnice prema EN-1092-2, tipa 21. Razmak čeonih površina, prema EN 558-1 serija 3. Proizvodi, tekstovi, fotografije, crteži i dijagrami u ovoj brošuri podložni su promjenama od strane IMI Hydronic Engineering, bez prethodne obavijesti ili obrazloženja. Za više informacija o proizvodima i specifikacijama molimo posjetite nas na www.imi-hydronic.com.