http___www.imi-hydronic.com_ba_products-solutions_Expert-System-Components_Zaporni-ventili_Kuglaste-slavine_Globo-H__1.xml
1.1 2.1 2.2 3.1 4.1 5.1 6.1 7.1 8.1 9.1 9.2 10.1 11.1 12.1 13.1 14.1 15.1 16.1 16.2
Drinking water ball valve made of gunmetal The Globo D is used in drinking water applications as a multifunctional shut-off valve. Thanks to the compact working radius of the operating toggle, the Globo D is ideal valve for adjacent installation on distributors. Technical description DVGW-tested drinking water ball valve especially matched to the requirements in drinking water applications. Body and ball made of corrosionresistant, dezincification-free gunmetal. Ball with smooth straight bore. Versions without drain-off with female thread from DN 15 to DN 50 or Viega press connection with SC-Contur from DN 15 to DN 32. Versions with drain-off with female/male thread or Viega or Mapress press connection/male thread from DN 15 to DN 32. Operating toggle which can be dismantled, made of shock-resistant plastic with small projection. No danger of injury since toggle stop is hidden. Thermometer for checking the medium temperature, retrofittable by simply replacing the green closing cap in the operating toggle, see accessories. Maintenance-free stem sealing provided by two EPDM O-rings. Ball seal made of pure PTFE. Heat insulation shells consisting of two interlocked half shells, see accessory. Permissible operating temperature TB 2 °C ˗ 120 °C, with press connection TB 110 °C, with drain-off TB 95 °C. Permissible operating overpressure PB 10 bar (PN 16). The products, texts, photographs, graphics and diagrams in this document may be subject to alteration by IMI Hydronic Engineering without prior notice or reasons being given. For the most up to date information about our products and specifications, please visit www.imi-hydronic.com.
1.1 2.1 2.2 3.1 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 6.1 6.2 6.3 6.4 7.1 8.1 8.2
Kuglasti ventil izrađen od bronce Globo H koristi se kao višefunkcijski zaporni ventil u toplovodnim sustavima grijanja s crpkom. Zahvaljujući kompaktnom radnom radijusu radne prekretne ručice, Globo H je idealan ventil za instalacije na razdjelnicima. Tehnički opis Kuglasti ventil za instalacije grijanja, koji je specifično predviđen za zadovoljavanje zahtjeva koje postavlja tehnologija grijanja. Tijelo i kugla ventila izrađeni su od bronce otporne na koroziju. Kugla s glatkim ravnim provrtom. Verzije s unutarnjim navojem od DN 15 do DN 50 i s vanjskim/unutarnjim navojem od DN 15 do DN 32. Brtvljenje vanjskog navoja s ravnom brtvom. Verzije s Viega i Mapress pres spojem od DN 15 do DN 32. Radna prekretna ručica koja se može demontirati, izrađena od plastike otporne na udarce, s malim stršanjem. Budući da je graničnik prekretne ručice uvučen, nema opasnost od ozljeda. Termometar koji se može naknadno ugraditi jednostavnom zamjenom crvene kapice za zatvaranje u radnoj prekretnoj ručici, vidjeti pribor. Brtva vretena ventila koja ne zahtjeva održavanje, s dva O-brtvena prstena izrađena od EPDM. Brtva kugle ventila izrađena je od čistog teflona (PTFE). Dopuštena radna temperatura TB 2 °C ˗ 120 °C, s pres spojem TB 110 °C. Maksimalni dopušteni radni tlak PB 10 bar (PN 16). Ljuske toplinske izolacije za verzije s unutarnjim navojem i pres spojem sastoje se od dvije zatvorene poluljuske,vidjeti pribor. Proizvodi, tekstovi, fotografije, crteži i dijagrami u ovoj brošuri podložni su promjenama od strane IMI Hydronic Engineering, bez prethodne obavijesti ili obrazloženja. Za više informacija o proizvodima i specifikacijama molimo posjetite nas na www.imi-hydronic.com.