http___www.imi-hydronic.com_hr_products-solutions_Thermostatic-control_Termostatske-glave-i-radijatorski-ventili_Radijatorska-prigunica-s-prednamjetanjem-i-ispustom_Regulux__1.xml
1.1 2.1 3.1 4.1 4.2 5.1 5.2 6.1 6.2 7.1 7.2 7.3 7.4 8.1 9.1 10.1 10.2
Radiator lockshield The Regutec lockshield is used in pumped warm water heating and air conditioning systems. Technical description Radiator lockshield for shut-off and regulation. Operation of the shut-off/regulation cone with an allan key size 5 AF. Versions with female thread DN 10 to DN 20, with male thread G3/4 / DN 15 and Viega press connection with SC-Contur 15 mm / DN 15 in angle and straight form. Length according to DIN 3842. Sealing on stems by means of EPDM O-rings. Body made of corrosion-resistant gunmetal. With the model with a female thread, it is possible to make a connection to a threaded pipe. With the model with compression fittings, a connection can be made to a copper, precision steel or multi-layer pipe. With the model with a male thread, it is also possible to make a connection to a plastic pipe using compression fittings. Versions with Viega press connection (15 mm) with SC-Contur are suitable for copper, Viega Sanpress stainless steel and Prestabo steel pipes. Permitted operating temperature TB 120°C (248°F), with press connection TB 110 °C (230°F). Permitted operating pressure PB 10 bar. The products, texts, photographs, graphics and diagrams in this document may be subject to alteration by IMI Hydronic Engineering without prior notice or reasons being given. For the most up to date information about our products and specifications, please visit www.imi-hydronic.com.
1.1 2.1 2.2 2.3 3.1 4.1 5.1 6.1 7.1 8.1 9.1 10.1 10.2 10.3 10.4 10.5 11.1 12.1 13.1 14.1 14.2
Radiator lockshield with consistent presetting and drain-off facility Regulux se koristi u toplovodnim sustavima grijanja s crpkom i u sustavima klimatizacije zraka. Moguće je pojedinačno zatvaranje, ispust i punjenje, npr.radijatora, kako bi se mogli izvesti radovi bojanja i održavanja, bez zatvaranja ostalih radijatora. Konus za predpodešavanje koji je ugrađen u zaporni konus, predpodešavanjem, omogućava balansiranje hidraulike sustava. Predpodešavanje je usklađeno, tj. ne mijenja se kada se aktivira zaporna funkcija. Tehnički opis Zasebni konus za usklađeno predpodešavanje, podesiv s odvijačem. Može se zatvoriti pomoću šesterokutnog ključa otvora SW 5, tako da se prethodno podešena vrijednost ne mijenja pri otvaranju ili zatvaranju. Verzije s unutarnjim navojem DN 10 do DN 20, s vanjskim navojem G 3/4 / DN 15 i Viega pres spojem sa SC-Contour 15 mm / DN 15 kutnog su ili ravnog oblika. Dužina prema DIN 3842. Na zahtjev se može dobiti uređaj za punjenje i pražnjenje za 1/2“ priključak crijeva. Tijelo ventila izrađeno je od bronce otporne na koroziju. S modelom s unutarnjim navojem može se izvesti spajanje na navojnu cijev. S modelom s pres fitingom može se izvesti spajanje na bakrene, precizne čelične ili višeslojne cijevi. S modelom s vanjskim navojem, pomoću pres fitinga može se izvesti spajanje na plastične cijevi. Verzije s Viega pres spojem (15 mm) sa SC-Contour prikladne su za bakrene cijevi, Viega Sanpress cijevi od nehrđajućeg čelika i Prestabo čelične cijevi. Za Regulux treba koristiti samo odgovarajuće pres fitinge s IMI Heimeier oznakom (oznaka npr. 15 THE). Dopuštena radna temperatura TB 120°C, s pres spojem TB 110°C. Dopušteni radni tlak 10 bar. Proizvodi, tekstovi, fotografije, crteži i dijagrami u ovoj brošuri podložni su promjenama od strane IMI Hydronic Engineering, bez prethodne obavijesti ili obrazloženja. Za više informacija o proizvodima i specifikacijama molimo posjetite nas na www.imi-hydronic.com.