http___www.imi-hydronic.com_hr_products-solutions_Thermostatic-control_Termostatske-glave-i-radijatorski-ventili_Termostatski-ventili-sa-prikljukom-za-radijatore-u-dvije-toke_Multilux__1.xml
1.1 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 4.1 5.1 6.1 7.1 8.1 9.1 10.1 11.1 12.1 12.2 13.1 13.2 14.1 15.1 15.2 15.3 16.1 16.2 17.1 17.2 18.1 19.1 20.1 21.1 21.2
Pump ball valve made of gunmetal Globo P and Globo P-S are used in pump warm water heating systems for direct connection to circulating pumps with screwed pipe connections. Easy to install by pushing the pump union nut onto the form flange of the pump ball valve. Universal application opportunity, e. g. Globo P on the suction side, and Globo P-S with a gravity brake on the pressure side of a circulating pump. Key features The body and the ball are made of corrosion-resistant gunmetal Tubular body, ideal for continuous pipe insulation Operating toggle is outside the pipe insulation Also available in Press version Technical description Pump ball valve, specially designed for heating technology requirements. Body and ball made of corrosion resistant gunmetal. Available for delivery in two models: Globo P without gravity brake, and Globo P-S with gravity brake. Gravity brakes which operate at a low noise level, made of plastic, can be opened externally. Identifiable open/closed position. Detachable operating toggle made of shock-resistant plastic. Hidden toggle stop, therefore no danger of injury. Thermometer, replaceable through changing the red closing cap in the handle, see accessories. Maintenance free spindle sealing through two EPDM O-rings. Ball sealing from pure PTFE. Gravity brake sealing through and EPDM O-ring. Versions with socket female thread connection and formed flange with full load-bearing sealing surface. Connections (socket x flange): 1" x 1", 1 1/4" x 1 1/4" and 1 1/4" x 1". Versions with Viega and Mapress press connection and formed flange with full load-bearing sealing surface. Connections (press connection x flange): 28 mm x 1", 35 mm x 1 1/4". Heat insulating shells, consisting of two interlocking semi-shells, see accessories. Permissible operating temperature TB Globo P -10 °C ˗ 120 °C, with press connection 110 °C, Globo P-S 90 °C. Permissible operating pressure PB 10 bar (PN 16). The products, texts, photographs, graphics and diagrams in this document may be subject to alteration by IMI Hydronic Engineering without prior notice or reasons being given. For the most up to date information about our products and specifications, please visit www.imi-hydronic.com.
1.1 2.1 2.2 3.1 4.1 5.1 5.2 6.1 6.2 7.1 8.1 8.2 8.3 8.4 9.1 10.1 10.2 11.1 12.1 13.1 14.1 15.1 16.1 16.2
Multilux termostatski ventili za jednocijevne i dvocijevne sustave Multilux termostatski ventil koristi se za priključak na radijatore s dva donja priključka, npr. kupaonski radijatori, univerzalni radijatori, itd. Razmak (os-os) priključaka je 50 mm. Tehnički opis Multilux termostatski ventil izrađen je od poniklane bronce otporne na koroziju, za radijatore s donjim priključkom. Jednocijevna i dvocijevne verzije, kao i kutni ili ravni tip s R1/2 i G3/4 priključkom. Jednocijevna verzija: Udio masenog protoka prema radijatorima uvijek je 35%. Razmak središta priključaka 50 mm. Kompenzacija tolerancije ± 1,0 mm pomoću specijalnih priključnih matica i sustava brtvljenja sa savitljivim brtvama, za montažu bez upetosti. Multilux termostatski ventili prilagođeni su svim IMI Heimeier termostatskim glavama i pogonima. Čelično vreteno opremljeno je s dvostrukim O-brtvenim prstenom. Vanjski O-brtveni prsten i čitavi gornji dio termostatskog ventila zamjenjivi su pod tlakom. Zasebni regulacijski konus za predpodešavanje s ponavljanim rezultatima, rukovanje s odvijačem. Cijev povratnog voda može se zatvoriti s imbus ključem 5 AF, bez promjene predpodešavanja tijekom otvaranja i zatvaranja. Brtvljenje na vretenima pomoću EPDM O-brtvenih prstenova. Moguć ispust na zatvaranju povratne cijevi, s uređajem za pražnjenje i punjenje. Dostupan kao pribor za priključak crijeva 1/2". G3/4 priključak na strani cijevi, s pres fitingom za plastične, bakrene, precizne čelične ili višeslojne cijevi. Treba koristiti samo za to predviđene IMI Heimeier pres fitinge (npr. oznake 15 THE). Odlična izvedba priključka pomoću dobro oblikovanog poklopca izrađenog od bijele i kromirane plastike, vidjeti pribor. Dopuštena radna temperatura TB 120°C, s poklopcem TB 90°C. Dopušteni radni tlak PB 10 bar. Proizvodi, tekstovi, fotografije, crteži i dijagrami u ovoj brošuri podložni su promjenama od strane IMI Hydronic Engineering, bez prethodne obavijesti ili obrazloženja. Za više informacija o proizvodima i specifikacijama molimo posjetite nas na www.imi-hydronic.com.