http___www.ups-napajanja.rs_punjaci.html_1.xml
1.1 2.1 3.1 4.1 5.1 6.1 7.1 7.2 7.3 7.4 8.1 9.1 10.1 11.1 12.1 13.1 14.1 15.1 16.1 17.1 18.1 19.1 20.1 21.1 22.1 23.1 24.1 25.1 26.1 27.1 28.1 29.1 30.1 31.1 32.1 33.1 34.1 35.1 36.1 37.1 38.1
HIGH POWER CHARGERS-RECTIFIERS GENERAL FEATURES Chargers are designed to power a various DC devices with different types of batteries for water plants, power stations and similar. Charger at the same time charge the batteries at IUU characteristic and power consumers. On front panel there is a large alpha-numeric display with backlight which present different parameters and signs on Serbian language (English optionaly). On display value of supply voltage (single or three phase) are presented, battery voltage, battery charge current, load current, charge mode, the status of the rectifier. While the mains is present in acceptable limits device is charging and battery and power the consumers. In case of failure or mains voltage is out of limits consumers continue to be powered by batteries without a break in the power supply. On display there is a inscription "BATTERY POWERED" and occurs audible signals every 30 sec. When the battery is discharged to loweste level, output to consumers turns off - to prevent damage to the battery. The device has the protection of: - Transformers overheating. - Energetic part overheating. - High current to consumers or battery. - Battery overcharge. - Reverse polarity of battery-connectors. - Deep battery discharge.. The device is made in different versions on request: - For voltages (nominal): 24V / 48V / 110V / 220V - Single phase or three phase - For maximum current 100A - All types of batteries and different capacities Battery chargers – rectifiers has the ability to set the following parameters: - The mode of charging (Automatic, Recharging, Charging, Deep cycle) - Recharging voltage (maintenance) in automatic mode - Charging voltage in automatic mode - Current threshold on which the charger from Charging mode goes to Recharging mode (automatic mode - Recharging) - Current threshold on which the charger from Recharging mode goes to Charging mode (automatic mode - Charging) - Maximum current for battery in Charging mode (which is common to all modes) - Adjust the charging voltage for mode DEEP CYCLE The unit has a remote signaling for alarm: - Mains failure. - Low battery. - Overloading and overheating. Communication: - RS485, optional LAN. At the battery connection there is: - DC soft start to eliminate the occurrence of spark or electric arc - Protection against reverse polarity - display shows the label and there is a sound signal. - Dual protection system from deep battery discharge or overcharge.. Easy operation and connection, once your settings are stored permanently
1.1 2.1 3.1 4.1 5.1 6.1 7.1 7.2 8.1 9.1 10.1 11.1 12.1 13.1 14.1 15.1 16.1 17.1 18.1 19.1 20.1 21.1 22.1 23.1 24.1 25.1 26.1 27.1 28.1 29.1 30.1 31.1 32.1 33.1 34.1 35.1 36.1 37.1 38.1 39.1 40.1
PUNJAČI-ISPRAVLJAČI VELIKE SNAGE OPŠTE KARAKTERISTIKE Uređaj je namenjen za napajanje raznovrsne opreme jednosmernim naponom u postrojenjima vodovoda, trafo-stanica itd. Uređaj istovremno puni baterije po IUU karakteristici i napaja potrošače. Na prednjem panelu se nalazi veliki alfa-numerički displej sa pozadinskim osvetljenjem na kojem se prikazuju razni parametri i natpisi na Srpskom jeziku. Na displeju se prikazuju vrednosti mrežnog napona (jedne ili sve tri faze), napon baterije, struja punjenja baterije, struja potrošača, režim punjenja, status ispravljača. Dok je mrežni napon prisutan i u dozvoljenim granicama uređaj puni baterije i napaja potrošače-kada nestane jedna ili sve tri faze mrežnog napona ili je jedna van dozvoljenih granica –potrošači nastavljaju da se napajaju iz baterija i pritom ne postoji pauza u napajanju, na displeju se pojavljuje natpis "POGON NA BATERIJAMA" i javlja se zvučna signalizacija na svakih 30 sec. Kada se baterija potroši do dozvoljenog nivoa isključuje se izlaz prema potrošačima – da bi se sprečilo oštećenje baterija. Uređaj poseduje zaštite od: - pregrevanja transformatora. - od pregrevanja energetike. - od prevelike struje potrošača ili prevelike struje punjenja. - zaštita od prepunjavanja. - od obrnutog polariteta baterije-prilikom povezivanja. - od predubokog pražnjenja baterija. Uređaj se pravi u raznim varijantama na zahtev korisnika: - za napone (nominlano): 24V / 48V / 110V / 220V - monofazni ili trofazni - struje za maksimalno 100A - sve vrste baterija i razni kapaciteti Blok punjača ispravljača ima mogućnost podešavanja sledećih parametara: - izbor režima punjenja (Automatski, Dopuna, Punjenje, Duboko) - napon dopune (održavanja) u automatskom režimu - napon punjenja u automatskom režimu - prag struje do kojeg se baterija puni i prelazi u režim dopune (automatski režim-nivo održavanja). - prag struje do kojeg se baterija dopunjuje i iz kojeg prelazi u režim punjenja (automatski režim-nivo punjenja). - maksimalna struja za punjenje baterija (koja je inače zajednička za sve režime punjenja) - podešavanje napona u režimu DUBOKOG punjenja! Uređaj poseduje daljinsku signalizaciju za više alarma: - nestanak mreže. - baterija prazna. - preopterećenje i pregrevanje. Komunikacija: - RS485 ,opciono LAN. Na ulazu za baterije postoji: - DC meki soft start koji eliminiše pojavu varnice ili električnog luka - zaštitu od obrnutog polariteta-na displeju se pojavljuje natpis i javlja se zvučna signalizacija. -dvostruki sistem zaštite od predubokog pražnjenja baterija ili prepunjavanja. Lako rukovanje i povezivanje,jednom podešeni parametri se trajno memorišu Velika stabilnost izlaznog napona koji se održava sa preciznošću od +/- 0,5V! Velika stabilnost i preciznost u održavanju struje punjenja u rezoluciji od +/-0,5A