ENERGIPRODUKTION, STØJ, LAVFREKVENT STØJ OG SKYGGEKAST BEREGNING - PDF
Download "ENERGIPRODUKTION, STØJ, LAVFREKVENT STØJ OG SKYGGEKAST BEREGNING"
1 Gammelstrup, Viborg kommune, DANMARK 3 x Siemens SWT 3.0 MW - 101, nav: 89.5 m Rev.2 ENERGIPRODUKTION, STØJ, LAVFREKVENT STØJ OG SKYGGEKAST BEREGNING Gammelstrup møllepark illustreret med Google Earth som baggrund Kunde: EMD: Dato: november 4, 2013 Wind1 A/S Projekt leder: (Underskrift) Kontrol: (Underskrift) Dokument: Thomas Sørensen, EMD-DK Karina Bredelle, EMD 12219_Gammelstrup_samlet docx
2 Indholdsfortegnelse: 1. Projektbeskrivelse Energiproduktions beregning Normal støjberegning Lavfrekvent støjberegning Skyggeberegning Appendix: Appendix A WindPRO PARK 3 x Siemens SWT 3.0 MW m navhøjde Appendix B WindPRO Tab og Usikkerhed - 3 x Siemens SWT 3.0 MW m navhøjde Appendix C WindPRO Decibel, normal støj 3 x Siemens SWT-3,0-101 Appendix D WindPRO Decibel, lavfrekvent støj 3 x Siemens SWT-3,0-101 Appendix E WindPRO Shadow, Skyggekast 3 x Siemens SWT-3,0-101 EMD International A/S (EMD) garanterer ikke og kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle fejl eller mangler i det leverede konsulentmateriales resultater, som følge af fejl eller mangler i det leverede datagrundlag. Ligeledes, kan EMD ikke holdes ansvarlig for fejlagtige resultater, som følge af unøjagtigheder, begrænsninger eller fejl i de anvendte modeller og software. Ved eventuelle krav, som følge af denne konsulentopgave, vil EMD's ansvar for eventuelle skader, uanset form, højst kunne beløbe sig til størrelsen af det aftalte honorar for konsulentopgaven. En separat rådgiverforsikring med udvidet forsikringsdækning kan aftales særskilt. Omkostningerne for en sådan rådgiverforsikring afholdes af kunden. EMD International A/S, Niels Jernesvej 10, DK-9220 Aalborg Ø, tel: fax: , 2
3 Resultat/opsummering: Beregninger er udført for vindmøllepark Gammelstrup, beliggende i Viborg kommune. I forhold til den originale rapport er der for revision 1 anvendt nye effektkurver og støjtal for Siemens SWT (revision 4). Beregninger er foretaget for et layout med 3 møller af typen: Siemens SWT 3.0 MW 101, 89.5 m navhøjde. Resultater for beregningen er vist i efterfølgende tabel. Projekt: Gammelstrup 12 MW 4 Stk. kw Rotor Nav Siemens SWT rev ,5 GWh/år MWh/MW Beregnet produktion uden model korrektion 25,9 Modelkorrektion *1) 0,0% 0,00 Beregnet 97% produktion (Gross-3%) *2) 25,9 2,159 Fradrag for tab *2) 2,0% 0,52 Forventet netto salg P(50) 25, Vurderet usikkerhed *3) 11,0% Forventet mindste produktion med sandsynligheden: GWh/år MWh/MW P(75) 75% 23, P(84) 84% 22, P(90) 90% 21, P(95) 95% 20, Noter: *1) *2) *3) Modelkorrektion anvendes som kalibreringsværktøj til at justere vind ressource niveauet. Med vindstatistikken DK'07, vil modelkorrektionen typisk være begrænset sammenlignet med den tidligere DK'92, hvor et fradrag på 5-15% typisk var nødvendigt. I dette konkrete projekt er det ikke nødvendigt at justere produktionen. Der er indeholdt eltab og mindre rådighedstab (alm. service) i de data der anvendes til modelkorrektion, som dog er renset for større udetider - der forventes således indeholdt 3% tab - derfor vil der normalt forventes ca. 2% yderligere tab for moderne møller, (3% rådighed + 2% el tab). Usikkerheden er vurderet projektspecifikt. En detaljeret gennemgang af usikkerheder kan findes i rapporten. Hvilken sikkerhed investor vil lægge til grund for den økonomiske vurdering er op til investor her er vist, hvad man mindst kan forvente med forskellige sandsynligheder. Eksempelvis er P(90) den produktion man med 90 % sandsynlighed mindst vil opnå med den vurderede usikkerhed, der opgives som én standardafvigelse. Der vil ved anvendelse af P(90) således være en 10 % risiko for at resultatet bliver ringere end P(90) værdien. Men EMD International A/S, Niels Jernesvej 10, DK-9220 Aalborg Ø, tel: fax: , 3
4 der vil tilsvarende også være en 90 % sandsynlighed for, at den er bedre end beregnet. Produktionen er kalibreret med referencemøller udfra det reviderede vindindex for Danmark (2013). I forhold til tidligere er anvendt en mere detaljeret tabs og usikkerheds beregning. Normal støj og den lavfrekvente støj fra mølleparken Gammelstrup er beregnet efter støjbekendtgørelsen, december Støjen er beregnet ud fra en liste af nabopunkter leveret af kunden. Desuden er undersøgt behovet for at medregne eksisterende møller samt deres naboer. Dette har ikke resulteret i en tilføjelse til listen af beregningspunkter. Den samlede normale støj fra nye samt eksisterende møller er beregnet ved vindhastighederne 6 og 8 m/s i 10 m højde. Støjgrænserne på 44 og 42 db er overholdte ved alle normale støjberegningspunkter. Støjgrænserne på 39 og 37 db er overholdte ved alle støjberegningspunkter med skærpede støjkrav. Den samlede lavfrekvente støj fra nye samt eksisterende møller er beregnet ved vindhastighederne 6 og 8 m/s i 10 m højde. Den lavfrekvente støjgrænse på 20 db(a) er overholdt ved alle beregningspunkter. Skyggekast er beregnet ved beregningspunkter leveret af kunden. Den vejledende grænseværdi på reelt beregnet skyggekast på 10 timer om året er overholdt ved alle beregningspunkter. 1. Projektbeskrivelse Der ønskes etableret en gruppe af vindmøller ved Gammelstrup i Viborg kommune. Gruppen består af 3 stk. Siemens SWT 3.0 MW 101 møller. Navhøjden er 89,5 m. Layoutet er vist i figur 1 og kommer fra Wind1. EMD International A/S, Niels Jernesvej 10, DK-9220 Aalborg Ø, tel: fax: , 4
5 Figur 1. Gammelstrup layout, Siemens SWT , 89.5 m navhøjde. EMD International A/S, Niels Jernesvej 10, DK-9220 Aalborg Ø, tel: fax: , 5
6 2. Energiproduktions beregning 2.1 Beregningsmetode Energiproduktionsberegning i Danmark har siden 1992 været baseret på en vindstatistik med udgangspunkt i vinddata fra Beldringe lufthavn på Fyn, som er kalibreret med et stort antal vindmøllers faktiske produktion, hvilket har givet et sæt korrektionskurver, der tilpasser vinddata til regionen. I 2006 blev der indført en generel korrektion af vindenerginiveauet i Danmark, idet perioden viste sig at have væsentligt mere vindenergi end Justeringen var 7,5 %. Det betyder at vindenergigrundlaget som udgangspunkt med anvendelse af vindstatistikken Danmark 92 regnes 7,5 % for højt. Dette er justeret med den her anvendte Danmark 07 vindstatistik. Hertil kommer at vindenergien nu beregnes ved større navhøjder end forudsætningen ved fastlæggelse af korrektionskurverne (nu over 25-30m højere) hvilket gør, at der ud over regionale ændringer også kan være højdebestemte ændringer. Derfor beregnes energiproduktionen med en yderligere korrektion, som bestemmes af de nærmeste møllers performance, vel og mærke møller med rimelig stor navhøjde i det omfang de findes. Den seneste korrektion af det danske vindindeks (2013) er indregnet i den vindkorrigerede produktion for referencemøllerne. Ud over vinddata, indgår en detaljeret beskrivelse af ruheder samt højdekonturerne i beregningsgrundlaget, såvel ved det nye projekt som ved referencemøllerne. Regnemetoden er Vindatlas (WAsP) metoden, udviklet af Risø. 2.2 Terrænbeskrivelse Terrænet er beskrevet med ruheder og højdedata ud fra digitale kort. Ruhedskort er baseret på EMD s egne ruhedskort for Danmark. Højdekonturer er fra KMS med et interval på 5m. Ruhedskortene er afgørende for en korrekt beregning, og vil rumme nogen usikkerhed. Derfor er kalibrering af beregningsmodellen imod lokale referencemøller afgørende. 2.3 Effektkurven Siemens effektkurver er fortrolige og kan ikke offentliggøres i denne rapport. Der er foretaget en HP analyse, men denne kan ikke dokumenteres her. Med en beregnet middelvindhastighed på 6,7 m/s i navhøjde, er HP værdien ca. -6.3%, hvilket viser, at effektkurven er en anelse optimistisk. Normalområdet er værdier i intervallet fra -5 % til +5 %. Effektkurven er derfor udenfor normalområdet og usikkerheden på effektkurven øges fra standardværdien på 2% til 4%. Alle tre møller forventes at køre i standard drift. 2.4 Referencemøller Der er to møller tæt ved det nye projekt. Disse står så tæt på at de nedtages i forbindelse med projektet. De næst-nærmeste møller står 5-6 km fra Gammelstrup projektet. Indenfor en radius af 15 km fra projektet er der identificeret 10 møllegrupper af relevans for modelkalibreringen. Flere af disse møllegrupper omfatter kun en mølle. Referencemøllerne er vist på figur 2 og omfatter følgende klynger: EMD International A/S, Niels Jernesvej 10, DK-9220 Aalborg Ø, tel: fax: , 6
7 Tabel 1. Referencemølle klynger Park Number Dist. [km] kw/wtg RD [m] HH [m] 3 x SWT , ,0 89, x 750 kw NEG MICON - Frederiks by 3 14, ,2 50, x 500 kw VESTAS - Vridsted 1 13, ,0 40, x 500 kw VESTAS - Vridsted 1 10, ,0 40, x 600 kw MICON - Smollerup 2 6, ,0 46, x 600 kw MICON - Vroue 1 11, ,0 46, x 660 kw VESTAS - Vridsted 2 13, ,0 50, x 750 kw NEG MICON - Gammelstrup 2 0, ,2 50, x 850 kw VESTAS - Tårupgård Hoved 3 5, ,0 49, x 900 kw NEG MICON - tohuse 2 12, ,0 49, x 750 kw NEG MICON - Vridsted 1 13, ,2 45,0 40 Kote [m] Figur 2. Højdekort med reference møller (blå symboler) og nye møller (røde symboler) EMD International A/S, Niels Jernesvej 10, DK-9220 Aalborg Ø, tel: fax: , 7
8 Højde over havet [m] 140 Navhøjde [m] Terrænkote [m] Højde over havet [m] x SWT x 750 kw NEG MICON - Frederiks by 1 x 500 kw VESTAS - Vridsted 1 x 500 kw VESTAS - Vridsted 2 x 600 kw MICON - Smollerup 1 x 600 kw MICON - Vroue 2 x 660 kw VESTAS - Vridsted 2 x 750 kw NEG MICON - Gammelstrup 3 x 850 kw VESTAS - Tårupgård Hoved 2 x 900 kw 1 x 750 kw NEG MICON - NEG MICON - tohuse Vridsted Figur 3 Højde over havet. Beregningsresultaterne for de eksisterende møller er sammenlignet med deres faktiske, normalårskorrigerede produktioner med det formål at kalibrere beregningsmodellen. Mange af møllerne står i klynger, der internt har en rimelig homogen godhed. Mellem klyngerne er spredningen større. Den efterfølgende analyse anvendes til at finde frem til hvor stor korrektion kalibreringen med referencemøllerne giver anledning til. Resultatet kan ses i Figur 4. Samlet set har vi fundet, at beregningsmodellen ikke skal justeres for at få referencemøllerne til at stemme. EMD International A/S, Niels Jernesvej 10, DK-9220 Aalborg Ø, tel: fax: , 8
9 120% 110% 100% 90% 80% 70% Godhed [%] Hp-Godhed [%] Justeret godhed Anvendes 60% 3 x 750 kw NEG MICON - Frederiks by 1 x 500 kw VESTAS - Vridsted 1 x 500 kw VESTAS - Vridsted 2 x 600 kw MICON - Smollerup 1 x 600 kw MICON - Vroue 2 x 660 kw VESTAS - Vridsted 2 x 750 kw NEG MICON - Gammelstrup 3 x 850 kw VESTAS - Tårupgård Hoved 2 x 900 kw NEG MICON - tohuse 1 x 750 kw NEG MICON - Vridsted Figur 4. Model og HP korrigeret godhed. For at få det mest relevante billede af vindforholdene for store møller, er kun møller med en effekt på 500 kw eller derover medtaget i analysen. Som det kan ses, så er der relativt store variationer mellem godheden for referencemøllerne. Den gennemsnitlige godhed af de kvalificerede referencemøller ligger på 100 % (efter korrektion). Resultaterne spreder lidt med en standardafvigelse på 4,7 % af gennemsnitsniveauet. EMD International A/S, Niels Jernesvej 10, DK-9220 Aalborg Ø, tel: fax: , 9
10 Tabel 2. Godhed for reference møllegrupper justeret med HP og sensitivitetskorrektion og en beregningsjustering på 0% Godhed Hp-kor. Godhed Korrigeret godhed Vindhastigheds afvigelse [%] [%] [%] [%] 3 x 750 kw NEG MICON - Frederiks by 109% 110% 110% 4,3% 1 x 500 kw VESTAS - Vridsted 99% 99% 99% -0,5% 1 x 500 kw VESTAS - Vridsted 101% 101% 101% 0,4% 2 x 600 kw MICON - Smollerup 104% 104% 104% 1,6% 1 x 600 kw MICON - Vroue 109% 109% 109% 4,1% 2 x 660 kw VESTAS - Vridsted 88% 85% 85% -6,4% 2 x 750 kw NEG MICON - Gammelstrup 94% 95% 95% -2,1% 3 x 850 kw VESTAS - Tårupgård Hoved 87% 92% 92% -3,5% 2 x 900 kw NEG MICON - tohuse 102% 106% 106% 2,4% 1 x 750 kw NEG MICON - Vridsted 95% 96% 96% -1,8% Gennemsnit 100% 0% 2.5 Beregningsresultater Med den anvendte kalibrerede vindmodel er den årlige gennemsnitlige produktion beregnet for Gammelstrup. Det samlede resultat er vist i appendiks A (PARK rapport) og appendiks B (Tabs og usikkerheds rapport). For de enkelte møller er resultatet vist i tabel 3. Tabel 3. Resultater for de enkelte møller. 2.6 Bias og Tab Model justering Vind modellen er som følge af model kallibreringen ikke justeret. EMD International A/S, Niels Jernesvej 10, DK-9220 Aalborg Ø, tel: fax: , 10
11 2.6.2 Park tab Der er inkluderet 3,4% park tab i beregningen. Dette beregnet med N.O. Jensen parktabs modellen Rådighed Der regnes normalt med 3% rådighedstab over møllernes levetid i Danmark. Da vindmodellen er kalibreret med reference møller er det afgørende om reference møllernes produktion er renset for rådighed. EMD har ikke adgang til rådigheds tal for disse møller, men gennem en screeningsproccess er en del af rådighedstabet filtreret ud. Denne del skal derfor trækkes fra igen og vurderes til at udgøre 1%. I tabsberegningen er kompenseret med en bias Elektriske tab Reference møllerne er allerede omfattet af elektriske tab. De nye møller forventes at lide et marginalt højere tab. Derfor trækkes 1% i elektriske tab. I tabsberegningen er kompenseret med en bias Støjreduktion Møllerne er ikke omfattet af støjreduktion. 2.7 Usikkerhed Den samlede usikkerhed på beregningen er 11%, hvilket er højt for et dansk projekt Vindhastighed Usikkerheden på vindhastigheden er udledt af spredningen på refferencemøllerne. Her er fundet en standard afvigelse på 3,4%, hvilket svarer til 6,7% produktion Langtidskorrektion Referencemøllernes produktion er normalårskorrigerede med en kombination af regionalt produktionsindeks, langtidsvindmålinger fra flere stationer i Danmark og meget lange model tidsserier. Der er dog stadig en hvis usikkerhed, som vurderes til 4% på produktionen. EMD International A/S, Niels Jernesvej 10, DK-9220 Aalborg Ø, tel: fax: , 11
12 2.7.3 År-til-år variabilitet Det enkelte år kan variere og afvige fra gennemsnitsåret. Her er usikkerheden på det enkelte år 6% på vindhastigheden (11,8% på produktionen). Over 20 år reduceres denne usikkerhed betragteligt Fremtidigt klima Alle vores tal om vinden er baseret på historiske data. Vi antager at fremtiden bliver lige som fortiden var. Set over 20 år er der historisk set en risiko for at disse 20 år er forskellige fra langtidsvindniveauet. Denne risiko bliver ikke mindre med mulige klimaændringer. EMD antager i Danmark en usikkerhed for fremtidigt vindkima på 5% på produktionen Ekstrapolering Vindmodellen er kalibreret ind så den passer med referencemøllerne, men disse er væsentligt lavere end de nye møller. EMD vurderer usikkerheden i vertikal ekstrapolation som 2%. Da referencemøllerne er spredt rundt om de nye møller i alle retninger anses den horisontale ekstrapolation for at være den almindelige WAsP usikkerhed på 2% Effektkurve Som nævnt i afsnit 2.4 er usikkerheden på effektkurven vurderet til 4% på produktionen Usikkerhed på tab Alle tab og justeringer er omfattet af usikkerhed. EMD International A/S, Niels Jernesvej 10, DK-9220 Aalborg Ø, tel: fax: , 12
13 3. Normal støjberegning 3.1 Beregningsmodel for støjberegning Støjberegningen for Gammelstrup er lavet ud fra den gældende bekendtgørelse: Bekendtgørelse nr af 15. Dec 2011 fra Miljøministeriet. I praksis er fulgt den tilhørende vejledning fra Miljøstyrelsen. Den praktiske implementering opsummeres i det følgende Støjudbredelsesmodel Bekendtgørelsen definerer en model til beregning af normal støj udbredelse fra vindmøller. Denne model er generel, og det eneste valg, der skal foretages, er, om møllerne står på land eller til havs. I dette tilfælde så afgjort på land. En højdemodel er anvendt således, at den præcise afstand mellem mølle og støjmodtager kan beregnes. Støjen skal beregnes med 1/1 oktavbånds opdelte kildestøjstal i frekvens intervallet Hz Støjkrav Ifølge bekendtgørelsen skal normal støj beregnes ved 6 og 8 m/s i 10 meters højde. I det åbne land er støjkravet 42 db(a) ved 6 m/s og 44 db(a) ved 8 m/s. I områder af særlig støjfølsom karakter er støjkravet 37 db(a) ved 6 m/s og 39 db(a) ved 8 m/s. 3.2 Data for støjberegning Mølletype Mølletypen anvendt i beregningen er som ovenfor nævnt Siemens SWT-3,0-101 med 89,5 m navhøjde. Data for denne mølletype er indhentet hos Siemens. Mølletypen giver mulighed for en række indstillinger, såkaldte modes, med forskellige støjtal. Disse modes modsvarer bestemte effektkurver, således at et lavere støjtal resulterer i en lavere produktion. For Siemens SWT-3,0-101 mølletypen findes der 6 støjmodes. Den mindst støjende har betegnelsen -5dB. Frekvensfordelingerne er fortrolige og kan ikke udleveres. EMD International A/S, Niels Jernesvej 10, DK-9220 Aalborg Ø, tel: fax: , 13
14 Der findes i området en række eksisterende møller. For disse bør der, hvis det findes, anvendes målte støjtal for den pågældende mølletype. Alternativt anvendes generiske data beskrevet i Miljøstyrelsens vejledning bilag 1. I dette tilfælde er der ingen af de eksisterende møller, der er så tæt på, at de skal regnes med Terræn beskrivelse Terrænet er beskrevet ud fra dets topografi i form af højdekonturlinier Støjfølsomme punkter Som udgangspunkt er beregnet lavfrekvent støj for naboer udvalgt og placeret af kunden. Som beregningspunkt bør anvendes et punkt, der er nærmeste udendørs opholdsareal, dog max 15 m fra beboelses bygning. To af beregningspunkterne er klassificeret som områder med skærpede støjkrav. Det drejer sig om Birkesø og Gammelstrup. Naboer til eksisterende møller er identificeret gennem en proces beskrevet nedenfor. Ifølge vejledningen fra Miljøstyrelsen skal naboer til eksisterende møller medtages i beregningen hvis støjbidraget fra de nye møller er mindre end 15 db lavere end bidraget fra de eksisterende møller. Eksempelvis vil en nabo skulle medregnes, hvis bidraget fra de nye møller er 28 db og 44 db fra de eksisterende møller (difference 14 db), men ikke hvis bidraget fra de nye møller er 26 db (difference 16 db). En nabo til en eksisterende mølle kan kun risikere at overskride de 44 db, hvis det allerede er tæt på de 44 db. Derfor kan laves en maksimal afgrænsning af beregningen i den afstand fra de nye møller, hvor støjbidraget er 44 db 15 db = 29 db. Denne afgrænsning er lavet i figur 5. Figur 5. Støjlinien for 29 db normal støj fra de nye møller (rød konturlinie) og 24 db (blå konturlinie). De eksisterende møller, der ligger indenfor eller tæt på disse linier er vist. EMD International A/S, Niels Jernesvej 10, DK-9220 Aalborg Ø, tel: fax: , 14
15 De møller, der ligger indenfor 29 db linien, bør medregnes i den endelige beregning. De naboer til de eksisterende møller, der ligger indenfor denne afgrænsning samt er tæt på 44 db støjlinien fra de eksisterende mølle bør medregnes som støjfølsomme punkter. Tilsvarende gælder for 24 db grænsen og naboer, der klassificeres som områder med skærpede støjkrav. I dette tilfælde er der ingen eksisterende møller indenfor hverken 24 eller 29 db grænsen. Der er derfor ingen tilføjelser til nabolisten fra kunden. 3.3 Resultater for støjberegning Støjberegningen er foretaget med computer programmet WindPRO 2.8, der er udviklet af EMD. Her er indstillingerne beskrevet i afsnit 3.1 valgt for beregning med de danske regler. Beregnings udskrifter er vist i Appendiks B og omfatter: Hovedresultat. Støjudbredelses kort for 6 og 8 m/s i 10 m højde. Kortet for 8 m/s er også vist nedenfor. Figur 6. Samlet resultat af støjberegning ved 8 m/s i 10 m højde. Ved alle beregningspunkter er støjen beregnet lavere end grænseværdierne. EMD International A/S, Niels Jernesvej 10, DK-9220 Aalborg Ø, tel: fax: , 15
16 4. Lavfrekvent støjberegning 4.1 Beregningsmodel for støjberegning Støjberegningen for Gammelstrup er lavet ud fra den gældende bekendtgørelse: Bekendtgørelse nr af 15. Dec 2011 fra Miljøministeriet. I praksis er fulgt den tilhørende vejledning fra Miljøstyrelsen. Den praktiske implementation opsummeres i det følgende Støjudbredelsesmodel Bekendtgørelsen definerer en model til beregning af lavfrekvent støj udbredelse fra vindmøller. Denne model er generel, og det eneste valg, der skal foretages, er, om møllerne står på land eller til havs. I dette tilfælde så afgjort på land. En højdemodel er anvendt således, at den præcise afstand mellem mølle og støjmodtager kan beregnes. Støjen skal beregnes med 1/3 oktavbånds opdelte kildestøjstal i frekvens intervallet Hz Støjkrav Ifølge bekendtgørelsen skal lavfrekvent støj beregnes ved 6 og 8 m/s i 10 meters højde. Der er et standardkrav om maksimal indendørsstøj på 20dB(A). 4.2 Data for støjberegning Mølletype Se afsnit Det skal bemærkes at der pt ikke er lavfrekvente støjdata til rådighed for en navhøjde på 89,5 m. Istedet anvendes kildestøjstal for 79,5 m navhøjde Terræn beskrivelse Se afsnit Støjfølsomme punkter Som udgangspunkt er beregnet lavfrekvent støj for naboer udvalgt og placeret af kunden. Som beregningspunkt bør anvendes det nærmeste punkt på bygningen da dette må være worst case positionen for en indendørs beregning. Eftersom samme beregningspunkter er EMD International A/S, Niels Jernesvej 10, DK-9220 Aalborg Ø, tel: fax: , 16
17 anvendt som i den normale støjberegning, bliver den lavfrekvente støj beregnet i et punkt der er mere udsat end i korrekt placerede punkter. Naboer til eksisterende møller er identificeret gennem en proces beskrevet nedenfor. Ifølge vejledningen fra Miljøstyrelsen skal naboer til eksisterende møller medtages i beregningen hvis støjbidraget fra de nye møller er mindre end 15 db lavere end bidraget fra de eksisterende møller. Eksempelvis vil en nabo skulle medregnes, hvis bidraget fra de nye møller er 4 db og 18 db fra de eksisterende møller (difference 14 db), men ikke hvis bidraget fra de nye møller er 2 db (difference 16 db). En nabo til en eksisterende mølle kan kun risikere at overskride de 20 db, hvis det allerede er tæt på de 20 db. Derfor kan laves en maksimal afgrænsning af beregningen i den afstand fra de nye møller hvor støjbidraget er 20 db 15 db = 5 db. Denne afgrænsning er lavet i figur 8. Figur 7. Støjlinien for 5 db lavfrekvent støj fra de nye møller (rød konturlinie). De eksisterende møller, der ligger indenfor eller tæt på denne linie er vist. De møller, der ligger indenfor 5 db linien, bør medregnes i den endelige beregning. De naboer til de eksisterende møller, der ligger indenfor denne afgrænsning samt er tæt på 20 db støjlinien fra de eksisterende møller, bør medregnes som støjfølsomme punkter. Der er hverken eksisterende møller eller naboer til disse indenfor 5 db linien. Der er derfor ingen tilføjelser til nabolisten fra kunden. 3.3 Resultater for lavfrekvent støjberegning Støjberegningen er foretaget med computer programmet WindPRO 2.8, der er udviklet af EMD. Her er indstillingerne beskrevet i afsnit 3.1 valgt for beregning med de danske regler. EMD International A/S, Niels Jernesvej 10, DK-9220 Aalborg Ø, tel: fax: , 17
18 Beregnings udskrifter er vist i Appendiks C og omfatter: Hovedresultat. Støjudbredelses kort for 6 og 8 m/s i 10 m højde. Kortet ved 8 m/s er også vist nedenfor. Figur 8. Samlet resultat af lavfrekvent støjberegning ved 8 m/s i 10 m højde. Ved alle beregningspunkter er den lavfrekvente støj beregnet lavere end grænseværdien på 20 db. EMD International A/S, Niels Jernesvej 10, DK-9220 Aalborg Ø, tel: fax: , 18
19 4. Skyggeberegning Omkring skyggekast vurdering henvises der til følgende tekst fra»vejledning om planlægning for og landzonetilladelse til opstilling af vindmøller«, Miljøministeriet, Der er ikke fastsat danske grænseværdier for generne fra skyggekast. Men Energi- og Miljø Data har udarbejdet et Edb-program, WindPRO, Shadow, der muliggør skyggekastberegninger uden hensyn til de meteorologiske forhold (Worst case) og beregninger, hvor der er taget hensyn til sandsynligheden for skyggekast som følge af de meteorologiske forhold (Real case eller reel skyggetid). Ved anvendelse af reel skyggetid kan der tages hensyn til, at skyggekast forekommer oftere i sommermånederne end i vintermånederne. Det anbefales, at det ved planlægningen for vindmøller sikres, at nabobeboelser ikke påføres skyggekast i mere end 10 timer om året, beregnet som reel skyggetid efter WindPRO, Shadow-programmet eller et tilsvarende program. Der er i dette projekt regnet reel skyggetid med inddragelse af solskinstid og drifttid på møllerne. Det er væsentligt at påpege at reel skyggekast betyder, at i nogle år vil der være mindre skyggekast, mens i andre år vil der være mere. Som gennemsnit over møllens levetid vil skyggekast perioden være den beregnede reel tid. 4.1 Data for skyggeberegning Mølletype. De anvendte mølletyper bidrager til beregningen med deres rotordiameter og vingebredde. Vingebredden bidrager til at sætte en maximum afstand for skyggeudbredelse da det antages, at der kun dannes skygge, hvis minimum 20% af solskiven er dækket af rotoren. For den pågældende mølletype er den maksimale afstand for skyggekast 1462 m Terræn beskrivelse Terrænet er beskrevet ud fra dets topografi i form af højdekonturlinier. Da området ikke er besøgt af EMD, er der ikke indlagt blokerende elementer såsom lægivere og huse. Der er skovbevoksning omkring enkelte naboer, som vil have betydning for om disse naboer overhovedet kan se møllerne. Denne skov er dog ikke medtaget i beregningen Skyggemodtagere. Skyggemodtagerne er de samme som støjmodtagerne, med den forskel, at der her beregnes ved bygningen. Beregningspunkter er leveret af kunden. Eftersom EMD ikke har besigtiget lokaliteten og ikke har adgang til landmåler data fra lokaliteten er skyggemodtagerne beskrevet ud fra et worst case princip. Alle skyggemodtagere beregnes som et 1x1 m vindue placeret 1 m over terræn. Vinduet peger i alle retninger og er således worst case i forhold til vinduernes faktiske placering på bygningerne. EMD International A/S, Niels Jernesvej 10, DK-9220 Aalborg Ø, tel: fax: , 19
20 4.1.3 Statistiske parametre Der er anvendt statistiske parametre til at omregne worst case skyggekastet til reelt skyggekast, det skyggekast man som nabo vil kunne forvente på et gennemsnitsår. Møllernes forventede driftstid er beregnet ud fra en energiberegning EMD har foretaget for parken. Dette angiver hyppigheden af forskellige niveauer af rotor størrelse vinkelret på retningen mellem solen og nabo, samt hvor ofte møllen ikke vil være i drift. Desuden er anvendt en solskinsstatistik, der angiver, hvor ofte solen rent faktisk skinner i løbet af dagstimerne hver måned. Statistikken er den almindeligt anvendte statistik for Danmark. De statistiske parametre anvendt fremgår af appendiks. 4.2 Resultater af skyggeberegning. Resultaterne af skyggeberegningen fremgår af appendiks D. Her er vist worst case skyggekast og reelt skyggekast på hovedresultat siden. Derefter er vist en grafisk skyggekalender for hver af de beregnede naboer. Kalenderen angiver skyggekast for en worst case beregning og er derfor en kalender for, hvornår naboen kan risikere skyggekast, ikke at der nødvendigvis vil være skyggekast. Kravet om max. 10 timers reel skyggekast om året overholdes for alle beregningspunkter. Den resulterende skyggekast for naboerne er vist i tabel 4. EMD International A/S, Niels Jernesvej 10, DK-9220 Aalborg Ø, tel: fax: , 20
21 Tabel 4. Skyggekast for Siemens layout. EMD International A/S, Niels Jernesvej 10, DK-9220 Aalborg Ø, tel: fax: , 21
23 Projekt: Gammelstrup, Viborg Kommune PARK - Hovedresultat Beregning: 3 x SWT , 89.5 m nh PARKvirkningsmodel N.O. Jensen (RISØ/EMD) Beskrivelse: EMD International A/S (EMD) garanterer ikke og kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle fejl eller mangler i det leverede konsulentmateriales resultater, som følge af fejl eller mangler i det leverede datagrundlag. Ligeledes, kan EMD ikke holdes ansvarlig for fejlagtige resultater, som følge af unøjagtigheder, begrænsninger eller fejl i de anvendte modeller og software. Ved eventuelle krav, som følge af denne konsulentopgave, vil EMD s ansvar for eventuelle skader, uanset form, højst kunne beløbe sig til størrelsen af det aftalte honorar for konsulentopgaven. En separat rådgiverforsikring med udvidet forsikringsdækning kan aftales særskilt. Omkostningerne for en sådan rådgiverforsikring afholdes af kunden. WindPRO version Okt 2013 Udskrevet/Side :17 / 1 Brugerlicens: EMD International A/S Niels Jernes Vej 10 DK-9220 Aalborg Ø Thomas Sørensen / Beregnet: :48/ Beregnings-opsætning Lufts densitets beregning (mode) Individuel per mølle Resultat for mølle ved kote for nav 1,240 kg/m³ til 1,241 kg/m³ Luftmassefylde i forhold til standard 101,3 % til 101,3 % Kote for navhøjde over havoverflade 104,6 m til 107,4 m Årlig middeltemperatur ved nav-kote 7,7 C til 7,8 C Tryk ved møller 1.000,1 hpa til 1.000,4 hpa Parametre for PARKvirkningsmodel Spredningskonstant 0,075 Åbent landbrugsland PARKvirkningsindstillinger Vinkel [ ] Vindhastighed [m/s] start slut Skridt start slut Skridt 0,5 360,0 1,0 0,5 30,5 1,0 Vindstatistikker DK DANMARK '07.wws Landsdelskorrektion 1,00 WAsP version WAsP 6-9 RVEA0011.dll 1, 0, 0, 13 Målestok 1: Ny mølle Terrændata Nøgletal for højden 90,0 m over terræn Terræn ETRS 89 Område: 32 Øst Nord Navn på Type/version Vindenergi Middel vindhast. Ækvivalent ruhed vindhastighedsfordeling [kwh/m²] [m/s] A PARK_WAsP WAsP (WAsP 6-9 RVEA0011.dll 1, 0, 0, 13) ,7 2,3 Beregnet årlig produktion for møllepark Specifikke resultater ) Mølle kombination Resultat Modelkalibrering BRUTTO (ingen tab) Park Kapacitets- Middel vindmølle Fuldlast Middelvindshastighed PARK -0,0% Vindmøller effektivitet faktor resultat [MWh/y] [MWh] [MWh/y] [%] [%] [MWh/y] [Timer/år] [m/s] Vindmøllepark , , ,8 96,6 32, , ,7 ) Baseret på Modelkalibrering -0,0% Beregnet årlig produktion for hver af 3 nye parkmøller med en samlet effekt på 9,0 MW Mølletype Effektkurve Årlig energiproduktion Park Links Aktuel Fabrikat Type-generator Effekt, Rotordiameter Navhøjde Oprettet Navn Resultat Modelkalibrering Virkningsgrad Middel nominel af -0,0% vindhast. [kw] [m] [m] [MWh] [MWh] [%] [m/s] 1 A Ja Siemens SWT , DD PC ,0 89,5 USER Std. Power Curve Rev.4 0dB 8.948, ,79 6,77 2 A Ja Siemens SWT , DD PC ,0 89,5 USER Std. Power Curve Rev.4 0dB 8.512, ,48 6,71 3 A Ja Siemens SWT , DD PC ,0 89,5 USER Std. Power Curve Rev.4 0dB 8.447, ,60 6,68 Mølleplaceringer ETRS 89 Område: 32 Øst Nord Z Rækkedata/Beskrivelse [m] 1 Ny ,9 Siemens SWT , DD PC !O! nav: 89,5 m (TOT:140,0 m) (56) 2 Ny ,5 Siemens SWT , DD PC !O! nav: 89,5 m (TOT:140,0 m) (57) 3 Ny ,1 Siemens SWT , DD PC !O! nav: 89,5 m (TOT:140,0 m) (58) WindPRO er udviklet af EMD International A/S, Niels Jernesvej 10, DK-9220 Aalborg Ø, Tlf , Fax ,
24 Projekt: Gammelstrup, Viborg Kommune Beskrivelse: EMD International A/S (EMD) garanterer ikke og kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle fejl eller mangler i det leverede konsulentmateriales resultater, som følge af fejl eller mangler i det leverede datagrundlag. Ligeledes, kan EMD ikke holdes ansvarlig for fejlagtige resultater, som følge af unøjagtigheder, begrænsninger eller fejl i de anvendte modeller og software. Ved eventuelle krav, som følge af denne konsulentopgave, vil EMD s ansvar for eventuelle skader, uanset form, højst kunne beløbe sig til størrelsen af det aftalte honorar for konsulentopgaven. En separat rådgiverforsikring med udvidet forsikringsdækning kan aftales særskilt. Omkostningerne for en sådan rådgiverforsikring afholdes af kunden. WindPRO version Okt 2013 Udskrevet/Side :17 / 2 Brugerlicens: EMD International A/S Niels Jernes Vej 10 DK-9220 Aalborg Ø Thomas Sørensen / Beregnet: :48/ PARK - Produktionsanalyse Beregning: 3 x SWT , 89.5 m nh. 2013Vindmølle: Alle nye møller, Luftmassefylde 1,240 kg/m³ Retningsanalyse Sektor 0 N 1 NNØ 2 ØNØ 3 Ø 4 ØSØ 5 SSØ 6 S 7 SSV 8 VSV 9 V 10 VNV 11 NNV Sum Ruhedsbaseret energiproduktion [MWh] 579,5 971, , , , , , , , , ,4 662, ,5 +Forøgelse pga. bakker [MWh] -4,3-16,7-14,9-6,9 12,5 4,7-6,6-57,2-62,6-8,6 16,4 2,7-141,7 -Reduktion pga. PARKvirkning [MWh] 0,0 183,6 15,3 0,0 0,0 0,0 0,0 643,5 59,5 0,0 0,0 0,0 901,9 Resulterende energiproduktion [MWh] 575,2 771, , , , , , , , , ,8 664, ,9 Specifik energi [kwh/m²] Specifik energi [kwh/kw] Forøgelse pga. bakker [%] -0,7-1,7-1,1-0,4 0,5 0,5-0,4-1,4-1,1-0,2 0,8 0,4-0,53 Reduktion pga. PARKvirkning [%] 0,0 19,2 1,2 0,0 0,0 0,0 0,0 16,4 1,1 0,0 0,0 0,0 3,36 Udnyttelse [%] 42,7 33,0 33,5 41,9 40,1 42,5 42,9 31,0 36,3 35,6 36,5 40,0 36,6 Driftstid [Timer/år] Fuldlast ækvivalent [Timer/år] Energi som funktion af sektor Energi [MWh/år] N NNØ ØNØ Ø ØSØ SSØ S Sektor SSV VSV V VNV NNV Årlig energiproduktion PARKvirkning Indflydelse fra bakker og lægiver som funktion af sektor Energi [MWh/år] N NNØ ØNØ Ø ØSØ SSØ S Sektor SSV VSV V VNV NNV Bakke Lægiver WindPRO er udviklet af EMD International A/S, Niels Jernesvej 10, DK-9220 Aalborg Ø, Tlf , Fax ,
25 Projekt: Gammelstrup, Viborg Kommune Beskrivelse: EMD International A/S (EMD) garanterer ikke og kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle fejl eller mangler i det leverede konsulentmateriales resultater, som følge af fejl eller mangler i det leverede datagrundlag. Ligeledes, kan EMD ikke holdes ansvarlig for fejlagtige resultater, som følge af unøjagtigheder, begrænsninger eller fejl i de anvendte modeller og software. Ved eventuelle krav, som følge af denne konsulentopgave, vil EMD s ansvar for eventuelle skader, uanset form, højst kunne beløbe sig til størrelsen af det aftalte honorar for konsulentopgaven. En separat rådgiverforsikring med udvidet forsikringsdækning kan aftales særskilt. Omkostningerne for en sådan rådgiverforsikring afholdes af kunden. WindPRO version Okt 2013 Udskrevet/Side :17 / 3 Brugerlicens: EMD International A/S Niels Jernes Vej 10 DK-9220 Aalborg Ø Thomas Sørensen / Beregnet: :48/ PARK - Vinddata analyse Beregning: 3 x SWT , 89.5 m nh. 2013Vinddata: A - PARK_WAsP; Navhøjde: 90,0 Placeringskoordinater ETRS 89 Zone: 32 Øst: Nord: Vindstatistikker DK DANMARK '07.wws Landsdelskorrektion 1,00 Weibull data Nuværende placering Sektor A- parameter Vindhastighed k- parameter Fordeling [m/s] [m/s] [%] 0 N 5,87 5,21 1,908 3,7 1 NNØ 6,24 5,53 1,912 5,2 2 ØNØ 6,38 5,71 1,615 6,4 3 Ø 7,40 6,57 2,432 7,9 4 ØSØ 7,78 6,90 2,424 8,8 5 SSØ 6,36 5,63 2,061 5,7 6 S 6,55 5,80 2,154 9,2 7 SSV 8,08 7,16 2,307 13,0 8 VSV 8,72 7,74 2,561 15,8 9 V 8,88 7,88 2,514 13,2 10 VNV 7,85 6,96 2,162 7,1 11 NNV 5,88 5,23 1,744 4,1 Alle 7,59 6,72 2, ,0 Weibull fordeling Energi rose (kwh/m²/år) Fordeling [%] V VNV NNV N NNØ ØNØ Ø m/s 5-10 m/s m/s m/s m/s VSV ØSØ Vindhastighed [m/s] SSV S SSØ Middel vindhast. (m/s) Fordeling (%) VNV NNV N 6 4 NNØ ØNØ VNV NNV N 15 12,5 10 7,5 NNØ ØNØ 0-5 m/s 5-10 m/s m/s m/s m/s 2 5 2,5 V Ø V 5 10 Ø 15 VSV ØSØ VSV ØSØ SSV SSV SSØ SSØ S S WindPRO er udviklet af EMD International A/S, Niels Jernesvej 10, DK-9220 Aalborg Ø, Tlf , Fax ,
26 Projekt: Gammelstrup, Viborg Kommune Beskrivelse: EMD International A/S (EMD) garanterer ikke og kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle fejl eller mangler i det leverede konsulentmateriales resultater, som følge af fejl eller mangler i det leverede datagrundlag. Ligeledes, kan EMD ikke holdes ansvarlig for fejlagtige resultater, som følge af unøjagtigheder, begrænsninger eller fejl i de anvendte modeller og software. Ved eventuelle krav, som følge af denne konsulentopgave, vil EMD s ansvar for eventuelle skader, uanset form, højst kunne beløbe sig til størrelsen af det aftalte honorar for konsulentopgaven. En separat rådgiverforsikring med udvidet forsikringsdækning kan aftales særskilt. Omkostningerne for en sådan rådgiverforsikring afholdes af kunden. WindPRO version Okt 2013 Udskrevet/Side :17 / 4 Brugerlicens: EMD International A/S Niels Jernes Vej 10 DK-9220 Aalborg Ø Thomas Sørensen / Beregnet: :48/ PARK - Vinddata analyse Beregning: 3 x SWT , 89.5 m nh. 2013Vinddata: A - PARK_WAsP; Navhøjde: 89,5 Placeringskoordinater ETRS 89 Zone: 32 Øst: Nord: Vindstatistikker DK DANMARK '07.wws Landsdelskorrektion 1,00 Weibull data Nuværende placering Sektor A- parameter Vindhastighed k- parameter Fordeling [m/s] [m/s] [%] 0 N 5,92 5,25 1,908 3,6 1 NNØ 6,27 5,56 1,908 5,3 2 ØNØ 6,44 5,77 1,615 6,5 3 Ø 7,48 6,63 2,436 7,9 4 ØSØ 7,77 6,89 2,420 8,7 5 SSØ 6,36 5,64 2,057 5,6 6 S 6,57 5,81 2,154 9,1 7 SSV 8,22 7,28 2,307 13,1 8 VSV 8,82 7,83 2,553 16,0 9 V 8,89 7,89 2,510 13,2 10 VNV 7,84 6,95 2,154 6,9 11 NNV 5,87 5,23 1,744 4,0 Alle 7,64 6,77 2, ,0 Weibull fordeling Energi rose (kwh/m²/år) Fordeling [%] V VNV NNV N NNØ 500 ØNØ Ø 0-5 m/s 5-10 m/s m/s m/s m/s VSV ØSØ Vindhastighed [m/s] SSV S SSØ Middel vindhast. (m/s) Fordeling (%) VNV NNV N 6 4 NNØ ØNØ VNV NNV N 15 12,5 10 7,5 NNØ ØNØ 0-5 m/s 5-10 m/s m/s m/s m/s 2 5 2,5 V Ø V 5 10 Ø 15 VSV ØSØ VSV ØSØ SSV SSV SSØ SSØ S S WindPRO er udviklet af EMD International A/S, Niels Jernesvej 10, DK-9220 Aalborg Ø, Tlf , Fax ,
27 Projekt: Gammelstrup, Viborg Kommune Beskrivelse: EMD International A/S (EMD) garanterer ikke og kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle fejl eller mangler i det leverede konsulentmateriales resultater, som følge af fejl eller mangler i det leverede datagrundlag. Ligeledes, kan EMD ikke holdes ansvarlig for fejlagtige resultater, som følge af unøjagtigheder, begrænsninger eller fejl i de anvendte modeller og software. Ved eventuelle krav, som følge af denne konsulentopgave, vil EMD s ansvar for eventuelle skader, uanset form, højst kunne beløbe sig til størrelsen af det aftalte honorar for konsulentopgaven. En separat rådgiverforsikring med udvidet forsikringsdækning kan aftales særskilt. Omkostningerne for en sådan rådgiverforsikring afholdes af kunden. WindPRO version Okt 2013 Udskrevet/Side :17 / 5 Brugerlicens: EMD International A/S Niels Jernes Vej 10 DK-9220 Aalborg Ø Thomas Sørensen / Beregnet: :48/ PARK - Vinddata analyse Beregning: 3 x SWT , 89.5 m nh. 2013Vinddata: A - PARK_WAsP; Navhøjde: 89,5 Placeringskoordinater ETRS 89 Zone: 32 Øst: Nord: Vindstatistikker DK DANMARK '07.wws Landsdelskorrektion 1,00 Weibull data Nuværende placering Sektor A- parameter Vindhastighed k- parameter Fordeling [m/s] [m/s] [%] 0 N 5,86 5,20 1,908 3,7 1 NNØ 6,23 5,52 1,908 5,2 2 ØNØ 6,37 5,70 1,615 6,4 3 Ø 7,39 6,56 2,428 7,9 4 ØSØ 7,77 6,89 2,420 8,8 5 SSØ 6,35 5,63 2,061 5,7 6 S 6,54 5,79 2,154 9,2 7 SSV 8,07 7,15 2,307 13,0 8 VSV 8,71 7,73 2,557 15,8 9 V 8,87 7,87 2,510 13,2 10 VNV 7,84 6,95 2,158 7,1 11 NNV 5,87 5,23 1,744 4,1 Alle 7,58 6,71 2, ,0 Weibull fordeling Energi rose (kwh/m²/år) Fordeling [%] V VNV NNV N NNØ ØNØ Ø m/s 5-10 m/s m/s m/s m/s VSV ØSØ Vindhastighed [m/s] SSV S SSØ Middel vindhast. (m/s) Fordeling (%) VNV NNV N 6 4 NNØ ØNØ VNV NNV N 15 12,5 10 7,5 NNØ ØNØ 0-5 m/s 5-10 m/s m/s m/s m/s 2 5 2,5 V Ø V 5 10 Ø 15 VSV ØSØ VSV ØSØ SSV SSV SSØ SSØ S S WindPRO er udviklet af EMD International A/S, Niels Jernesvej 10, DK-9220 Aalborg Ø, Tlf , Fax ,
28 Projekt: Gammelstrup, Viborg Kommune Beskrivelse: EMD International A/S (EMD) garanterer ikke og kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle fejl eller mangler i det leverede konsulentmateriales resultater, som følge af fejl eller mangler i det leverede datagrundlag. Ligeledes, kan EMD ikke holdes ansvarlig for fejlagtige resultater, som følge af unøjagtigheder, begrænsninger eller fejl i de anvendte modeller og software. Ved eventuelle krav, som følge af denne konsulentopgave, vil EMD s ansvar for eventuelle skader, uanset form, højst kunne beløbe sig til størrelsen af det aftalte honorar for konsulentopgaven. En separat rådgiverforsikring med udvidet forsikringsdækning kan aftales særskilt. Omkostningerne for en sådan rådgiverforsikring afholdes af kunden. WindPRO version Okt 2013 Udskrevet/Side :17 / 6 Brugerlicens: EMD International A/S Niels Jernes Vej 10 DK-9220 Aalborg Ø Thomas Sørensen / Beregnet: :48/ PARK - Kort Beregning: 3 x SWT , 89.5 m nh. 2013Vinddata: A - PARK_WAsP; Navhøjde: 89, m Kort: Kort _6280_ _500, Udskriftsmålestok 1:25.000, Kortcentrum ETRS 89 Zone: 32 Øst: Nord: Ny mølle WindPRO er udviklet af EMD International A/S, Niels Jernesvej 10, DK-9220 Aalborg Ø, Tlf , Fax ,
30 Projekt: Gammelstrup, Viborg Kommune Tab&Usikkerhed - Hovedresultat Beregning: 3 x SWT , 89.5 m nh Hoveddata for PARK PARK beregning : 3 x SWT , 89.5 m nh Antal 3 Nominel effekt 9,0 MW Middel vind hastighed 6,7 m/s i nav højde Følsomhed 2,0 %AEP / %Mean Wind Speed Forventet levetid 20 År Beskrivelse: EMD International A/S (EMD) garanterer ikke og kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle fejl eller mangler i det leverede konsulentmateriales resultater, som følge af fejl eller mangler i det leverede datagrundlag. Ligeledes, kan EMD ikke holdes ansvarlig for fejlagtige resultater, som følge af unøjagtigheder, begrænsninger eller fejl i de anvendte modeller og software. Ved eventuelle krav, som følge af denne konsulentopgave, vil EMD s ansvar for eventuelle skader, uanset form, højst kunne beløbe sig til størrelsen af det aftalte honorar for konsulentopgaven. En separat rådgiverforsikring med udvidet forsikringsdækning kan aftales særskilt. Omkostningerne for en sådan rådgiverforsikring afholdes af kunden. WindPRO version Okt 2013 Udskrevet/Side :18 / 1 Licenseret bruger: EMD International A/S Niels Jernes Vej 10 DK-9220 Aalborg Ø Thomas Sørensen / Beregnet: :57/ RESULTATER P50 P84 P90 NET AEP [GWh/år] 25,4 22,6 21,8 Kapacitets faktor [%] 32,2 28,7 27,6 Fuldlast timer [h/år] Resultat detaljer P50 Usikkerhed GROSS AEP *) 26,8 GWh/år 10,8 % Bias korrection 0,8 GWh/år 3,0 % 0,0 % Tabs korrektion -2,2 GWh/år -8,1 % 1,9 % PARK tab -3,4 % Andre tab -4,9 % NET AEP 25,4 GWh/år 11,0 % Skala: Tab: 8,1 % Sandsynlighed for overskridelse [%] Parktab 3,4 % 2. Rådighed 3,0 % 3. Vindmølleydelse 0,0 % 4. Elektrisk 2,0 % 5. Miljømæssigt 0,0 % 6. Begrænsning 0,0 % 7. Øvrige 0,0 % Usikkerhed: 11,0 % AEP [GWh/år] A. Vinddata 9,6 % B. Vindmodel 2,8 % C. Fra vind til effekt 4,0 % C. Tabsusikkerheder 1,9 % D. BIAS 0,0 % *) Beregnet AEP før bias eller tabs korrektion Antagelser: Usikkerhed og sandsynlighedsoverskridelser (PXX værdier) er beregnet for forventet levetid WindPRO er udviklet af EMD International A/S, Niels Jernesvej 10, DK-9220 Aalborg Ø, Tlf , Fax ,
31 Projekt: Gammelstrup, Viborg Kommune Beskrivelse: EMD International A/S (EMD) garanterer ikke og kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle fejl eller mangler i det leverede konsulentmateriales resultater, som følge af fejl eller mangler i det leverede datagrundlag. Ligeledes, kan EMD ikke holdes ansvarlig for fejlagtige resultater, som følge af unøjagtigheder, begrænsninger eller fejl i de anvendte modeller og software. Ved eventuelle krav, som følge af denne konsulentopgave, vil EMD s ansvar for eventuelle skader, uanset form, højst kunne beløbe sig til størrelsen af det aftalte honorar for konsulentopgaven. En separat rådgiverforsikring med udvidet forsikringsdækning kan aftales særskilt. Omkostningerne for en sådan rådgiverforsikring afholdes af kunden. Tab&Usikkerhed - Antagelser og resultater Beregning: 3 x SWT , 89.5 m nh ANTAGELSER WindPRO version Okt 2013 Udskrevet/Side :18 / 2 Licenseret bruger: EMD International A/S Niels Jernes Vej 10 DK-9220 Aalborg Ø Thomas Sørensen / Beregnet: :57/ BIAS Metode *) Korrektion, Korrektion, Std afv**) Kommentar wind speed AEP [%] [%] [%] Vinddatakorrektion Estimat 0,0 0,0 0,0 Kalibrering med referencemøller Øvrig bias Estimat 1,5 3,0 0,0 Indeholdt eltab og rådighedstab i produktions... BIAS, total 3,0 0,0 TAB Metode *) Tab Tab Std afv**) Kommentar [%] [GWh/år] [%] 1. Parktab Parktab, alle vindmøller Beregning 3,4 0,9 20,0 2. Rådighed Vindmøllerådighed Estimat 3,0 0,8 50,0 EMD Standard for dansk projekt. 3. Vindmølleydelse Intet input 4. Elektrisk Elektriske tab Estimat 2,0 0,6 50,0 EMD Standard for dansk projekt. 5. Miljømæssigt Intet input 6. Begrænsning Intet input 7. Øvrige Intet input TAB, total 8,1 2,2 1,9 USIKKERHED Metode *) Std afv, Std afv, Kommentar wind speed AEP [%] [%] A. Vinddata Vindmåling/vinddata Estimat 3,4 6,7 Baseret på kalibrering med referencemøller. Langtidskorrektion Estimat 4,0 EMD Standard År-til-år variabilitet Estimat 6,0 11,8 EMD Standard Fremtidigt klima Estimat 5,0 EMD Standard Øvrige relaterede til vinddata B. Vindmodel Vertikal ekstrapolering Estimat 2,0 Horisontal ekstrapolation Estimat 2,0 Øvrige relaterede til vindmodellering C. Fra vind til effekt Effektkurve Estimat 4,0 HP-værdi: -6.3%, øget usikkerhed, ingen bias. Afregningsmåler Øvrige AEP-relaterede usikkerheder D. BIAS, total usikkerhed 0,0 C. Tabsusikkerheder, total usikkerhed 1,9 USIKKERHED, total (1år gennemsnit) 15,9 USIKKERHED, total (20år gennemsnit) 11,0 VARIABILIET År Variabilitet Total (std afv) std afv [%] [%] 1 11,83 15,9 5 5,29 11,9 10 3,74 11,3 20 2,65 11,0 Kommentar Vindmåling/vinddata Baseret på kalibrering med referencemøller. Langtidskorrektion EMD Standard WindPRO er udviklet af EMD International A/S, Niels Jernesvej 10, DK-9220 Aalborg Ø, Tlf , Fax ,
32 Projekt: Gammelstrup, Viborg Kommune Beskrivelse: EMD International A/S (EMD) garanterer ikke og kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle fejl eller mangler i det leverede konsulentmateriales resultater, som følge af fejl eller mangler i det leverede datagrundlag. Ligeledes, kan EMD ikke holdes ansvarlig for fejlagtige resultater, som følge af unøjagtigheder, begrænsninger eller fejl i de anvendte modeller og software. Ved eventuelle krav, som følge af denne konsulentopgave, vil EMD s ansvar for eventuelle skader, uanset form, højst kunne beløbe sig til størrelsen af det aftalte honorar for konsulentopgaven. En separat rådgiverforsikring med udvidet forsikringsdækning kan aftales særskilt. Omkostningerne for en sådan rådgiverforsikring afholdes af kunden. Tab&Usikkerhed - Antagelser og resultater Beregning: 3 x SWT , 89.5 m nh WindPRO version Okt 2013 Udskrevet/Side :18 / 3 Licenseret bruger: EMD International A/S Niels Jernes Vej 10 DK-9220 Aalborg Ø Thomas Sørensen / Beregnet: :57/ År-til-år variabilitet EMD Standard Fremtidigt klima EMD Standard Effektkurve HP-værdi: -6.3%, øget usikkerhed, ingen bias. Vinddatakorrektion Kalibrering med referencemøller Øvrig bias Indeholdt eltab og rådighedstab i produktionstal fra referencemøller Vindmøllerådighed EMD Standard for dansk projekt. Elektriske tab EMD Standard for dansk projekt. RESULTATER AEP vs overskridelses niveau / tidshorosont PXX 1 år 5 år 10 år 20 år [%] [MWh/år] [MWh/år] [MWh/år] [MWh/år] *) Beregning betyder at en beregnings metode er tilgængelig. Dette vil typisk inkludere en brugervurdering og bruger data hvor kvaliteten er afgørende for nøjagtigheden. Hvis beregningsmetode er anvendt, vil resultater ofte være forskellige fra mølle til mølle. Her er gns. Vist, men på siden mølle resultater ses resultater for hver enkelt mølle. **) For totaler, std afv refererer til den fulde AEP, ellers refererer std afv til den bias eller tabs komponent, som kun er en delmængde af den samlede AEP. WindPRO er udviklet af EMD International A/S, Niels Jernesvej 10, DK-9220 Aalborg Ø, Tlf , Fax ,
33 Projekt: Gammelstrup, Viborg Kommune Tab&Usikkerhed - Vindmølleresultater Beregning: 3 x SWT , 89.5 m nh Hoveddata for PARK PARK beregning : 3 x SWT , 89.5 m nh Antal 3 Nominel effekt 9,0 MW Middel vind hastighed 6,7 m/s i nav højde Følsomhed 2,0 %AEP / %Mean Wind Speed Forventet levetid 20 År Beskrivelse: EMD International A/S (EMD) garanterer ikke og kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle fejl eller mangler i det leverede konsulentmateriales resultater, som følge af fejl eller mangler i det leverede datagrundlag. Ligeledes, kan EMD ikke holdes ansvarlig for fejlagtige resultater, som følge af unøjagtigheder, begrænsninger eller fejl i de anvendte modeller og software. Ved eventuelle krav, som følge af denne konsulentopgave, vil EMD s ansvar for eventuelle skader, uanset form, højst kunne beløbe sig til størrelsen af det aftalte honorar for konsulentopgaven. En separat rådgiverforsikring med udvidet forsikringsdækning kan aftales særskilt. Omkostningerne for en sådan rådgiverforsikring afholdes af kunden. WindPRO version Okt 2013 Udskrevet/Side :18 / 4 Licenseret bruger: EMD International A/S Niels Jernes Vej 10 DK-9220 Aalborg Ø Thomas Sørensen / Beregnet: :57/ Skala: Forventet AEP pr mølle incl. bias, tab og usikkerheds vurdering 20 Årsgennemsnit Beskrivelse Beregnet Bias Tab Uss. P50 P84 P90 GROSS*) [MWh/år] [%] [%] [%] [MWh/år] [MWh/år] [MWh/år] 1 Siemens SWT , DD PC !O! nav: 89,5 m (TOT:140,0 m) (56) 9.058,6 3,0 6,1 10, , , ,2 2 Siemens SWT , DD PC !O! nav: 89,5 m (TOT:140,0 m) (57) 8.915,5 3,0 9,2 11, , , ,1 3 Siemens SWT , DD PC !O! nav: 89,5 m (TOT:140,0 m) (58) 8.836,8 3,0 9,1 11, , , ,8 PARK ,8 3,0 8,1 11, , , ,2 WindPRO er udviklet af EMD International A/S, Niels Jernesvej 10, DK-9220 Aalborg Ø, Tlf , Fax ,
35 Projekt: Gammelstrup, Viborg Kommune Beskrivelse: EMD International A/S (EMD) garanterer ikke og kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle fejl eller mangler i det leverede konsulentmateriales resultater, som følge af fejl eller mangler i det leverede datagrundlag. Ligeledes, kan EMD ikke holdes ansvarlig for fejlagtige resultater, som følge af unøjagtigheder, begrænsninger eller fejl i de anvendte modeller og software. Ved eventuelle krav, som følge af denne konsulentopgave, vil EMD s ansvar for eventuelle skader, uanset form, højst kunne beløbe sig til størrelsen af det aftalte honorar for konsulentopgaven. En separat rådgiverforsikring med udvidet forsikringsdækning kan aftales særskilt. Omkostningerne for en sådan rådgiverforsikring afholdes af kunden. DECIBEL - Hovedresultat Beregning: Samlet optimeret normal støj beregning 2013 Støjberegningsmetode: Dansk 2011 Beregning er baseret på "Bekendtgørelse nr af 15. december 2011" fra Miljøministeriet. WindPRO version dec 2012 Udskrevet/Side :53 / 1 Brugerlicens: EMD International A/S Niels Jernes Vej 10 DK-9220 Aalborg Ø Thomas Sørensen / Beregnet: :20/ Støjbelastningen fra vindmøller må ikke overstige følgende grænseværdier: (Vindhastigheder i 10 m højde) 1) I det mest støjbelastede punkt ved udendørs opholdsarealer højst 15 m fra al anden beboelse end vindmølleejerens private beboelse i det åbne land: a) 44 db(a) ved en vindhastighed på 8 m/s. b) 42 db(a) ved en vindhastighed på 6 m/s. 2) I det mest støjbelastede punkt ved udendørs opholdsarealer i områder, der anvendes til eller i lokalplan eller byplanvedtægt er udlagt til bolig-, institutions-, sommerhus- eller kolonihaveformål eller som rekreative områder: a) 39 db(a) ved en vindhastighed på 8 m/s. b) 37 db(a) ved en vindhastighed på 6 m/s. Lavfrekvent støj fra vindmøller må ikke overstige 20 db indendørs ved vindhastigheder 6 og 8 m/s. Støjgrænserne gælder ikke for ejendom der bebos af vindmølle ejer(e). Vindmøller Ny mølle Målestok 1: Støjfølsomt område ETRS 89 Område: 32 Mølletype Støjdata Øst Nord Aktuel Fabrikat Type-generator Z Rækkedata/Beskrivelse Effekt, Rotordiameter Navhøjde Oprettet Navn Første LwaRef Sidste LwaRef Rentoner nominel af vindhastighed vindhastighed [m] [m] [m/s] [db(a)] [db(a)] [kw] [m] [m/s] 17, Siemens SWT , DD , Siemens SWT , DD PC!O...Ja PC 89,5 USER Standard setting NH89,5 Oktavopdelt 107/104,8 db(a) 6,0 104,8 8,0 107,0 Nej ,5 Siemens SWT , DD PC !O...Ja Siemens SWT , DD PC ,0 89,5 USER Standard setting NH89,5 Oktavopdelt 107/104,8 db(a) 6,0 104,8 8,0 107,0 Nej ,1 Siemens SWT , DD PC !O...Ja Siemens SWT , DD PC ,0 89,5 USER Standard setting NH89,5 Oktavopdelt 107/104,8 db(a) 6,0 104,8 8,0 107,0 Nej Beregningsresultater Lydniveau Støjfølsomt område ETRS 89 Område: 32 Krav Lydniveau Krav overholdt? Nr. Navn Øst Nord Z Beregningshøjde Vindhastighed Støj Afstand Fra møller Støj Afstand Alle [m] [m] [m/s] [db(a)] [m] [db(a)] A Støj følsomt punkt:dansk Dansk 2007, åbent land (20) ,0 1,5 6,0 42, ,0 Ja Ja Ja A 8,0 44,0 39,3 Ja Ja B Støj følsomt punkt:dansk Dansk 2007, åbent land (21) ,0 1,5 6,0 42, ,3 Ja Ja Ja B 8,0 44,0 40,5 Ja Ja C Støj følsomt punkt:dansk Dansk 2007, åbent land (22) ,0 1,5 6,0 42, ,3 Ja Ja Ja C 8,0 44,0 40,5 Ja Ja D Støj følsomt punkt:dansk Dansk 2007, åbent land (23) ,0 1,5 6,0 42, ,1 Ja Ja Ja D 8,0 44,0 35,4 Ja Ja E Støj følsomt punkt:dansk Dansk 2007, åbent land (24) ,0 1,5 6,0 42, ,4 Ja Ja Ja E 8,0 44,0 36,7 Ja Ja F Støj følsomt punkt:dansk Dansk 2007, åbent land (25) ,0 1,5 6,0 42, ,2 Ja Ja Ja F 8,0 44,0 37,4 Ja Ja G Støj følsomt punkt:dansk Dansk 2007, åbent land (26) ,0 1,5 6,0 42, ,3 Ja Ja Ja G 8,0 44,0 40,5 Ja Ja H Landsbyplan-Gammelstrup ,1 1,5 6,0 37,0 32,4 Ja Ja H 8,0 39,0 34,6 Ja Ja I Birkesø ,0 1,5 6,0 37,0 35,2 Ja Ja I 8,0 39,0 37,4 Ja Ja Afstande (m) Vindmølle SFO A B C D E F G H I WindPRO er udviklet af EMD International A/S, Niels Jernesvej 10, DK-9220 Aalborg Ø, Tlf , Fax ,
36 Projekt: Gammelstrup, Viborg Kommune Beskrivelse: EMD International A/S (EMD) garanterer ikke og kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle fejl eller mangler i det leverede konsulentmateriales resultater, som følge af fejl eller mangler i det leverede datagrundlag. Ligeledes, kan EMD ikke holdes ansvarlig for fejlagtige resultater, som følge af unøjagtigheder, begrænsninger eller fejl i de anvendte modeller og software. Ved eventuelle krav, som følge af denne konsulentopgave, vil EMD s ansvar for eventuelle skader, uanset form, højst kunne beløbe sig til størrelsen af det aftalte honorar for konsulentopgaven. En separat rådgiverforsikring med udvidet forsikringsdækning kan aftales særskilt. Omkostningerne for en sådan rådgiverforsikring afholdes af kunden. DECIBEL - Kort 6,0 m/s Beregning: Samlet optimeret normal støj beregning 2013 WindPRO version dec 2012 Udskrevet/Side :53 / 2 Brugerlicens: EMD International A/S Niels Jernes Vej 10 DK-9220 Aalborg Ø Thomas Sørensen / Beregnet: :20/ Støj [db(a)] 37 db(a) 42 db(a) m Kort: Kort _6280_ _500, Udskriftsmålestok 1:40.000, Kortcentrum ETRS 89 Zone: 32 Øst: Nord: Ny mølle Støjfølsomt område Støjberegningsmetode: Dansk Vindhastighed: 6,0 m/s Højde over havoverflade fra aktivt linie objekt WindPRO er udviklet af EMD International A/S, Niels Jernesvej 10, DK-9220 Aalborg Ø, Tlf , Fax ,
37 WindPRO version dec 2012 Projekt: Beskrivelse: Udskrevet/Side Gammelstrup, Viborg Kommune EMD International A/S (EMD) garanterer ikke og kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle fejl eller mangler i det leverede konsulentmateriales resultater, som følge af fejl eller mangler i det leverede datagrundlag. Ligeledes, kan EMD ikke holdes ansvarlig for fejlagtige resultater, som følge af unøjagtigheder, begrænsninger eller fejl i de anvendte modeller og software. Ved eventuelle krav, som følge af denne konsulentopgave, vil EMD s ansvar for eventuelle skader, uanset form, højst kunne beløbe sig til størrelsen af det aftalte honorar for konsulentopgaven. En separat rådgiverforsikring med udvidet forsikringsdækning kan aftales særskilt. Omkostningerne for en sådan rådgiverforsikring afholdes af kunden :53 / 3 Brugerlicens: EMD International A/S Niels Jernes Vej 10 DK-9220 Aalborg Ø Thomas Sørensen / Beregnet: :20/ DECIBEL - Kort 8,0 m/s Beregning: Samlet optimeret normal støj beregning 2013 Støj [db(a)] m Kort: Kort _6280_ _500, Udskriftsmålestok 1:40.000, Kortcentrum ETRS 89 Zone: 32 Øst: Nord: Ny mølle Støjfølsomt område Støjberegningsmetode: Dansk Vindhastighed: 8,0 m/s Højde over havoverflade fra aktivt linie objekt WindPRO er udviklet af EMD International A/S, Niels Jernesvej 10, DK-9220 Aalborg Ø, Tlf , Fax ,
39 Projekt: Gammelstrup, Viborg Kommune DECIBEL - Hovedresultat Beregning: Samlet optimeret LF støj beregning Støjberegningsmetode: Dansk 2011 Lavfrekvent Beskrivelse: EMD International A/S (EMD) garanterer ikke og kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle fejl eller mangler i det leverede konsulentmateriales resultater, som følge af fejl eller mangler i det leverede datagrundlag. Ligeledes, kan EMD ikke holdes ansvarlig for fejlagtige resultater, som følge af unøjagtigheder, begrænsninger eller fejl i de anvendte modeller og software. Ved eventuelle krav, som følge af denne konsulentopgave, vil EMD s ansvar for eventuelle skader, uanset form, højst kunne beløbe sig til størrelsen af det aftalte honorar for konsulentopgaven. En separat rådgiverforsikring med udvidet forsikringsdækning kan aftales særskilt. Omkostningerne for en sådan rådgiverforsikring afholdes af kunden. Beregning er baseret på "Bekendtgørelse nr af 15. december 2011" fra Miljøministeriet. WindPRO version dec 2012 Udskrevet/Side :54 / 1 Brugerlicens: EMD International A/S Niels Jernes Vej 10 DK-9220 Aalborg Ø Thomas Sørensen / Beregnet: :26/ Støjbelastningen fra vindmøller må ikke overstige følgende grænseværdier: (Vindhastigheder i 10 m højde) 1) I det mest støjbelastede punkt ved udendørs opholdsarealer højst 15 m fra al anden beboelse end vindmølleejerens private beboelse i det åbne land: a) 44 db(a) ved en vindhastighed på 8 m/s. b) 42 db(a) ved en vindhastighed på 6 m/s. 2) I det mest støjbelastede punkt ved udendørs opholdsarealer i områder, der anvendes til eller i lokalplan eller byplanvedtægt er udlagt til bolig-, institutions-, sommerhus- eller kolonihaveformål eller som rekreative områder: a) 39 db(a) ved en vindhastighed på 8 m/s. b) 37 db(a) ved en vindhastighed på 6 m/s. Lavfrekvent støj fra vindmøller må ikke overstige 20 db indendørs ved vindhastigheder 6 og 8 m/s. Støjgrænserne gælder ikke for ejendom der bebos af vindmølle ejer(e). Den lavfrekvente støj beregnes indendøre og må ikke overstige 20 db ved vindhastigheder på 6 og 8 m/s i 10 m højde Vindmøller Ny mølle Målestok 1: Støjfølsomt område ETRS 89 Område: 32 Mølletype Støjdata Øst Nord Z Rækkedata/Beskrivelse Aktuel Fabrikat Type-generator Effekt, Rotordiameter Navhøjde Oprettet Navn Første LwaRef Sidste LwaRef nominel af vindhastighed vindhastighed [m] [kw] [m] [m] [m/s] [db(a)] [m/s] [db(a)] ,9 Siemens SWT , DD PC Ja Siemens SWT , DD PC ,0 89,5 USER Standard setting NH89,5 Oktavopdelt 107/104,8 db(a) 6,0 92,0 8,0 94, ,5 Siemens SWT , DD PC Ja Siemens SWT , DD PC ,0 89,5 USER Standard setting NH89,5 Oktavopdelt 107/104,8 db(a) 6,0 92,0 8,0 94, ,1 Siemens SWT , DD PC Ja Siemens SWT , DD PC ,0 89,5 USER Standard setting NH89,5 Oktavopdelt 107/104,8 db(a) 6,0 92,0 8,0 94,9 Beregningsresultater Lydniveau Støjfølsomt område ETRS 89 Område: 32 Krav Lydniveau Krav overholdt? Nr. Navn Øst Nord Z Beregningshøjde Vindhastighed Støj Fra møller Støj [m] [m] [m/s] [db] [db] A Støj følsomt punkt:dansk 2011 Lav Frekvent - Indendørs, lav frekvent (11) ,0 1,5 6,0 20,0 10,3 Ja A 8,0 20,0 13,0 Ja B Støj følsomt punkt:dansk 2011 Lav Frekvent - Indendørs, lav frekvent (12) ,0 1,5 6,0 20,0 11,3 Ja B 8,0 20,0 14,1 Ja C Støj følsomt punkt:dansk 2011 Lav Frekvent - Indendørs, lav frekvent (13) ,0 1,5 6,0 20,0 11,1 Ja C 8,0 20,0 13,8 Ja D Støj følsomt punkt:dansk 2011 Lav Frekvent - Indendørs, lav frekvent (14) ,0 1,5 6,0 20,0 7,2 Ja D 8,0 20,0 9,9 Ja E Støj følsomt punkt:dansk 2011 Lav Frekvent - Indendørs, lav frekvent (15) ,0 1,5 6,0 20,0 8,2 Ja E 8,0 20,0 10,9 Ja F Støj følsomt punkt:dansk 2011 Lav Frekvent - Indendørs, lav frekvent (16) ,0 1,5 6,0 20,0 8,8 Ja F 8,0 20,0 11,6 Ja G Støj følsomt punkt:dansk 2011 Lav Frekvent - Indendørs, lav frekvent (17) ,0 1,5 6,0 20,0 11,3 Ja G 8,0 20,0 14,1 Ja H Landsbyplan-Gammelstrup ,1 1,5 6,0 20,0 6,6 Ja H 8,0 20,0 9,3 Ja I Birkesø ,0 1,5 6,0 20,0 8,8 Ja I 8,0 20,0 11,6 Ja Afstande (m) Vindmølle SFO A B C D E F G H I WindPRO er udviklet af EMD International A/S, Niels Jernesvej 10, DK-9220 Aalborg Ø, Tlf , Fax ,
40 Projekt: Gammelstrup, Viborg Kommune DECIBEL - Kort 6,0 m/s Beregning: Samlet optimeret LF støj beregning Beskrivelse: EMD International A/S (EMD) garanterer ikke og kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle fejl eller mangler i det leverede konsulentmateriales resultater, som følge af fejl eller mangler i det leverede datagrundlag. Ligeledes, kan EMD ikke holdes ansvarlig for fejlagtige resultater, som følge af unøjagtigheder, begrænsninger eller fejl i de anvendte modeller og software. Ved eventuelle krav, som følge af denne konsulentopgave, vil EMD s ansvar for eventuelle skader, uanset form, højst kunne beløbe sig til størrelsen af det aftalte honorar for konsulentopgaven. En separat rådgiverforsikring med udvidet forsikringsdækning kan aftales særskilt. Omkostningerne for en sådan rådgiverforsikring afholdes af kunden. WindPRO version dec 2012 Udskrevet/Side :54 / 2 Brugerlicens: EMD International A/S Niels Jernes Vej 10 DK-9220 Aalborg Ø Thomas Sørensen / Beregnet: :26/ Støj [db(a)] 17 db(a) 20 db(a) m Kort: Kort _6280_ _500, Udskriftsmålestok 1:40.000, Kortcentrum ETRS 89 Zone: 32 Øst: Nord: Ny mølle Støjfølsomt område Støjberegningsmetode: Dansk 2011 Lavfrekvent. Vindhastighed: 6,0 m/s Højde over havoverflade fra aktivt linie objekt WindPRO er udviklet af EMD International A/S, Niels Jernesvej 10, DK-9220 Aalborg Ø, Tlf , Fax ,
41 WindPRO version dec 2012 Projekt: Beskrivelse: Udskrevet/Side Gammelstrup, Viborg Kommune EMD International A/S (EMD) garanterer ikke og kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle fejl eller mangler i det leverede konsulentmateriales resultater, som følge af fejl eller mangler i det leverede datagrundlag. Ligeledes, kan EMD ikke holdes ansvarlig for fejlagtige resultater, som følge af unøjagtigheder, begrænsninger eller fejl i de anvendte modeller og software. Ved eventuelle krav, som følge af denne konsulentopgave, vil EMD s ansvar for eventuelle skader, uanset form, højst kunne beløbe sig til størrelsen af det aftalte honorar for konsulentopgaven. En separat rådgiverforsikring med udvidet forsikringsdækning kan aftales særskilt. Omkostningerne for en sådan rådgiverforsikring afholdes af kunden :54 / 3 Brugerlicens: EMD International A/S Niels Jernes Vej 10 DK-9220 Aalborg Ø Thomas Sørensen / Beregnet: :26/ DECIBEL - Kort 8,0 m/s Beregning: Samlet optimeret LF støj beregning Støj [db(a)] m Kort: Kort _6280_ _500, Udskriftsmålestok 1:40.000, Kortcentrum ETRS 89 Zone: 32 Øst: Nord: Ny mølle Støjfølsomt område Støjberegningsmetode: Dansk 2011 Lavfrekvent. Vindhastighed: 8,0 m/s Højde over havoverflade fra aktivt linie objekt WindPRO er udviklet af EMD International A/S, Niels Jernesvej 10, DK-9220 Aalborg Ø, Tlf , Fax ,
43 Project: Gammelstrup, Viborg Kommune SHADOW - Hovedresultat Calculation: Skyggekast, Gammelstrup Assumptions for shadow calculations Maximum distance for influence Calculate only when more than 20 % of sun is covered by the blade Please look in WTG table Minimum sun height over horizon for influence 3 Day step for calculation 1 days Time step for calculation 1 minutes Sunshine probability S/S0 (Sun hours/possible sun hours) [] Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 0,13 0,22 0,32 0,40 0,42 0,46 0,42 0,49 0,39 0,29 0,18 0,10 Operational hours are calculated from WTGs in calculation and wind distribution: PARK_WAsP Operational time N NNE ENE E ESE SSE S SSW WSW W WNW NNW Sum Idle start wind speed: Cut in wind speed from power curve Description: EMD International A/S (EMD) garanterer ikke og kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle fejl eller mangler i det leverede konsulentmateriales resultater, som følge af fejl eller mangler i det leverede datagrundlag. Ligeledes, kan EMD ikke holdes ansvarlig for fejlagtige resultater, som følge af unøjagtigheder, begrænsninger eller fejl i de anvendte modeller og software. Ved eventuelle krav, som følge af denne konsulentopgave, vil EMD s ansvar for eventuelle skader, uanset form, højst kunne beløbe sig til størrelsen af det aftalte honorar for konsulentopgaven. En separat rådgiverforsikring med udvidet forsikringsdækning kan aftales særskilt. Omkostningerne for en sådan rådgiverforsikring afholdes af kunden. WindPRO version Jul 2012 Printed/Page :50 / 1 Licensed user: EMD International A/S Niels Jernes Vej 10 DK-9220 Aalborg Ø Thomas Sørensen / Calculated: :27/ A ZVI (Zones of Visual Influence) calculation is performed before flicker calculation so non visible WTG do not contribute to calculated flicker values. A WTG will be visible if it is visible from any part of the receiver window. The ZVI calculation is based on the following assumptions: Height contours used: Højde Net data objekt (1) Area object(s) used in calculation: Landsby zone Obstacles not used in calculation Eye height: 1,5 m Scale 1: Grid resolution: 10,0 m New WTG Shadow receptor WTGs ETRS 89 Zone: 32 WTG type Shadow data East North Z Row data/description Valid Manufact. Type-generator Power, Rotor Hub Calculation RPM rated diameter height distance [m] [kw] [m] [m] [m] [RPM] ,9 Siemens SWT , DD...Yes Siemens SWT , DD ,0 89, , ,5 Siemens SWT , DD...Yes Siemens SWT , DD ,0 89, , ,1 Siemens SWT , DD...Yes Siemens SWT , DD ,0 89, ,0 Shadow receptor-input ETRS 89 Zone: 32 No. Name East North Z Width Height Height Degrees from Slope of Direction mode a.g.l. south cw window [m] [m] [m] [m] [ ] [ ] A ,0 1,0 1,0 1,0 88,2 90,0 "Green house mode" B ,0 1,0 1,0 1,0-226,1 90,0 "Green house mode" C ,0 1,0 1,0 1,0-182,1 90,0 "Green house mode" D ,0 1,0 1,0 1,0-124,6 90,0 "Green house mode" E ,0 1,0 1,0 1,0-95,1 90,0 "Green house mode" F ,9 1,0 1,0 1,0-68,2 90,0 "Green house mode" G ,0 1,0 1,0 1,0-63,4 90,0 "Green house mode" H Landsbyplan-Gammelstrup ,4 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 "Green house mode" I Birkesø ,0 1,0 1,0 1,0-180,0 90,0 "Green house mode" WindPRO is developed by EMD International A/S, Niels Jernesvej 10, DK-9220 Aalborg Ø, Tel , Fax ,
44 Project: Gammelstrup, Viborg Kommune SHADOW - Hovedresultat Calculation: Skyggekast, Gammelstrup Description: EMD International A/S (EMD) garanterer ikke og kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle fejl eller mangler i det leverede konsulentmateriales resultater, som følge af fejl eller mangler i det leverede datagrundlag. Ligeledes, kan EMD ikke holdes ansvarlig for fejlagtige resultater, som følge af unøjagtigheder, begrænsninger eller fejl i de anvendte modeller og software. Ved eventuelle krav, som følge af denne konsulentopgave, vil EMD s ansvar for eventuelle skader, uanset form, højst kunne beløbe sig til størrelsen af det aftalte honorar for konsulentopgaven. En separat rådgiverforsikring med udvidet forsikringsdækning kan aftales særskilt. Omkostningerne for en sådan rådgiverforsikring afholdes af kunden. Calculation Results Shadow receptor Shadow, worst case Shadow, expected values No. Name Shadow hours Shadow days Max shadow Shadow hours per year per year hours per day per year [h/year] [days/year] [h/day] [h/year] A 34: :32 8:20 B 21: :31 5:30 C 0:00 0 0:00 0:00 D 8: :23 2:39 E 13: :24 3:49 F 15: :25 3:00 G 51: :32 6:53 H Landsbyplan-Gammelstrup 0:00 0 0:00 0:00 I Birkesø 14: :26 1:15 WindPRO version Jul 2012 Printed/Page :50 / 2 Licensed user: EMD International A/S Niels Jernes Vej 10 DK-9220 Aalborg Ø Thomas Sørensen / Calculated: :27/ Total amount of flickering on the shadow receptors caused by each WTG No. Name Worst case Expected [h/year] [h/year] 1 Siemens SWT , DD !O! nav: 89,5 m (TOT:140,0 m) (47) 82:00 15:11 2 Siemens SWT , DD !O! nav: 89,5 m (TOT:140,0 m) (48) 33:14 7:20 3 Siemens SWT , DD !O! nav: 89,5 m (TOT:140,0 m) (49) 44:51 9:05 WindPRO is developed by EMD International A/S, Niels Jernesvej 10, DK-9220 Aalborg Ø, Tel , Fax ,
45 Project: Gammelstrup, Viborg Kommune SHADOW - Kalender, grafisk Calculation: Skyggekast, Gammelstrup Description: EMD International A/S (EMD) garanterer ikke og kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle fejl eller mangler i det leverede konsulentmateriales resultater, som følge af fejl eller mangler i det leverede datagrundlag. Ligeledes, kan EMD ikke holdes ansvarlig for fejlagtige resultater, som følge af unøjagtigheder, begrænsninger eller fejl i de anvendte modeller og software. Ved eventuelle krav, som følge af denne konsulentopgave, vil EMD s ansvar for eventuelle skader, uanset form, højst kunne beløbe sig til størrelsen af det aftalte honorar for konsulentopgaven. En separat rådgiverforsikring med udvidet forsikringsdækning kan aftales særskilt. Omkostningerne for en sådan rådgiverforsikring afholdes af kunden. WindPRO version Jul 2012 Printed/Page :50 / 3 Licensed user: EMD International A/S Niels Jernes Vej 10 DK-9220 Aalborg Ø Thomas Sørensen / Calculated: :27/ A: Skyggemodtager: 1,0 1,0 Azimut: 88,2 Hældning: 0,0 (1) 22:00 20:00 18:00 16:00 B: Skyggemodtager: 1,0 1,0 Azimut: 133,9 Hældning: 0,0 (2) 22:00 20:00 18:00 16:00 Time 14:00 12:00 Time 14:00 12:00 10:00 10:00 08:00 08:00 06:00 06:00 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Month Sep Okt Nov Dec Jan Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Month Sep Okt Nov Dec Jan C: Skyggemodtager: 1,0 1,0 Azimut: 177,9 Hældning: 0,0 (3) 22:00 20:00 18:00 16:00 D: Skyggemodtager: 1,0 1,0 Azimut: -124,6 Hældning: 0,0 (4) 22:00 20:00 18:00 16:00 Time 14:00 12:00 Time 14:00 12:00 10:00 10:00 08:00 08:00 06:00 06:00 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Month Aug Sep Okt Nov Dec Jan Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Month Aug Sep Okt Nov Dec Jan E: Skyggemodtager: 1,0 1,0 Azimut: -95,1 Hældning: 0,0 (5) 22:00 20:00 18:00 16:00 F: Skyggemodtager: 1,0 1,0 Azimut: -68,2 Hældning: 0,0 (6) 22:00 20:00 18:00 16:00 Time 14:00 12:00 Time 14:00 12:00 10:00 10:00 08:00 08:00 06:00 06:00 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Month Aug Sep Okt Nov Dec Jan Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Month Aug Sep Okt Nov Dec Jan WTGs 1: Siemens SWT , DD !O! nav: 89,5 m (TOT:140,0 m) (47) 2: Siemens SWT , DD !O! nav: 89,5 m (TOT:140,0 m) (48) 3: Siemens SWT , DD !O! nav: 89,5 m (TOT:140,0 m) (49) WindPRO is developed by EMD International A/S, Niels Jernesvej 10, DK-9220 Aalborg Ø, Tel , Fax ,
46 Project: Gammelstrup, Viborg Kommune SHADOW - Kalender, grafisk Calculation: Skyggekast, Gammelstrup Description: EMD International A/S (EMD) garanterer ikke og kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle fejl eller mangler i det leverede konsulentmateriales resultater, som følge af fejl eller mangler i det leverede datagrundlag. Ligeledes, kan EMD ikke holdes ansvarlig for fejlagtige resultater, som følge af unøjagtigheder, begrænsninger eller fejl i de anvendte modeller og software. Ved eventuelle krav, som følge af denne konsulentopgave, vil EMD s ansvar for eventuelle skader, uanset form, højst kunne beløbe sig til størrelsen af det aftalte honorar for konsulentopgaven. En separat rådgiverforsikring med udvidet forsikringsdækning kan aftales særskilt. Omkostningerne for en sådan rådgiverforsikring afholdes af kunden. WindPRO version Jul 2012 Printed/Page :50 / 4 Licensed user: EMD International A/S Niels Jernes Vej 10 DK-9220 Aalborg Ø Thomas Sørensen / Calculated: :27/ G: Skyggemodtager: 1,0 1,0 Azimut: -63,4 Hældning: 0,0 (7) 22:00 20:00 18:00 16:00 22:00 20:00 18:00 16:00 H: Landsbyplan-Gammelstrup Time 14:00 12:00 Time 14:00 12:00 10:00 10:00 08:00 08:00 06:00 06:00 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Month Sep Okt Nov Dec Jan Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Month Sep Okt Nov Dec Jan I: Birkesø 22:00 20:00 18:00 16:00 Time 14:00 12:00 10:00 08:00 06:00 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Month Aug Sep Okt Nov Dec Jan WTGs 1: Siemens SWT , DD !O! nav: 89,5 m (TOT:140,0 m) (47) 2: Siemens SWT , DD !O! nav: 89,5 m (TOT:140,0 m) (48) 3: Siemens SWT , DD !O! nav: 89,5 m (TOT:140,0 m) (49) WindPRO is developed by EMD International A/S, Niels Jernesvej 10, DK-9220 Aalborg Ø, Tel , Fax ,
47 Project: Gammelstrup, Viborg Kommune SHADOW - Kalender pr. mølle, grafisk Calculation: Skyggekast, Gammelstrup Description: EMD International A/S (EMD) garanterer ikke og kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle fejl eller mangler i det leverede konsulentmateriales resultater, som følge af fejl eller mangler i det leverede datagrundlag. Ligeledes, kan EMD ikke holdes ansvarlig for fejlagtige resultater, som følge af unøjagtigheder, begrænsninger eller fejl i de anvendte modeller og software. Ved eventuelle krav, som følge af denne konsulentopgave, vil EMD s ansvar for eventuelle skader, uanset form, højst kunne beløbe sig til størrelsen af det aftalte honorar for konsulentopgaven. En separat rådgiverforsikring med udvidet forsikringsdækning kan aftales særskilt. Omkostningerne for en sådan rådgiverforsikring afholdes af kunden. WindPRO version Jul 2012 Printed/Page :50 / 5 Licensed user: EMD International A/S Niels Jernes Vej 10 DK-9220 Aalborg Ø Thomas Sørensen / Calculated: :27/ : Siemens SWT , DD !O! nav: 89,5 m (TOT:140,0 m) (47) 2: Siemens SWT , DD !O! nav: 89,5 m (TOT:140,0 m) (48) Time 22:00 21:00 20:00 19:00 18:00 17:00 16:00 15:00 14:00 13:00 12:00 11:00 10:00 09:00 08:00 07:00 06:00 05:00 Time 22:00 21:00 20:00 19:00 18:00 17:00 16:00 15:00 14:00 13:00 12:00 11:00 10:00 09:00 08:00 07:00 06:00 05:00 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Month Sep Okt Nov Dec Jan Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Month Sep Okt Nov Dec Jan 3: Siemens SWT , DD !O! nav: 89,5 m (TOT:140,0 m) (49) Time 22:00 21:00 20:00 19:00 18:00 17:00 16:00 15:00 14:00 13:00 12:00 11:00 10:00 09:00 08:00 07:00 06:00 05:00 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Month Sep Okt Nov Dec Jan Shadow receptors A: Skyggemodtager: 1,0 1,0 Azimut: 88,2 Hældning: 0,0 (1) B: Skyggemodtager: 1,0 1,0 Azimut: 133,9 Hældning: 0,0 (2) D: Skyggemodtager: 1,0 1,0 Azimut: -124,6 Hældning: 0,0 (4) E: Skyggemodtager: 1,0 1,0 Azimut: -95,1 Hældning: 0,0 (5) F: Skyggemodtager: 1,0 1,0 Azimut: -68,2 Hældning: 0,0 (6) G: Skyggemodtager: 1,0 1,0 Azimut: -63,4 Hældning: 0,0 (7) I: Birkesø WindPRO is developed by EMD International A/S, Niels Jernesvej 10, DK-9220 Aalborg Ø, Tel , Fax ,
48 Project: Gammelstrup, Viborg Kommune SHADOW - Kort Calculation: Skyggekast, Gammelstrup Description: EMD International A/S (EMD) garanterer ikke og kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle fejl eller mangler i det leverede konsulentmateriales resultater, som følge af fejl eller mangler i det leverede datagrundlag. Ligeledes, kan EMD ikke holdes ansvarlig for fejlagtige resultater, som følge af unøjagtigheder, begrænsninger eller fejl i de anvendte modeller og software. Ved eventuelle krav, som følge af denne konsulentopgave, vil EMD s ansvar for eventuelle skader, uanset form, højst kunne beløbe sig til størrelsen af det aftalte honorar for konsulentopgaven. En separat rådgiverforsikring med udvidet forsikringsdækning kan aftales særskilt. Omkostningerne for en sådan rådgiverforsikring afholdes af kunden. WindPRO version Jul 2012 Printed/Page :50 / 6 Licensed user: EMD International A/S Niels Jernes Vej 10 DK-9220 Aalborg Ø Thomas Sørensen / Calculated: :27/ Timer per år, reelt tilfælde m Map: Kort _6280_ _500, Print scale 1:40.000, Map center ETRS 89 Zone: 32 East: North: New WTG Shadow receptor Flicker map level: Højde Net data objekt (1) WindPRO is developed by EMD International A/S, Niels Jernesvej 10, DK-9220 Aalborg Ø, Tel , Fax ,