Grafisk Operatør Interface Type ABS CA PDF
Grafisk Operatør Interface Type ABS CA 511
Download "Grafisk Operatør Interface Type ABS CA 511"
1 Grafisk Operatør Interface Type ABS CA 511 CA :56:19 Low level l/s m 0.50 m 0 A 1.55 m 1827 l/s 1.50 m 0.55 m 1.70 m 0.60 m 0.15 kwh/m m 0.65 m A A A m P3 P4 P1 P2 07:25:58 07:28:10 07:30:26 PUMP 1 PUMP 2 PUMP 3 PUMP 4 1,. 4 ghi 7 pqrs * 2 abc 5 jkl 8 tuv 0 3 def 6 mno 9 wxyz # MAIN STATUS SETTING TREND ALARM ACKN. Esc (09/2014) Installationsvejledning
2 Copyright 2014 Sulzer. Alle rettigheder forbeholdes. Denne manual såvel som den deri beskrevne software gives i licens og må kun bruges eller kopieres i overstemmelse med licensens betingelser. Indholdet af denne manual leveres kun til orientering og er med forbehold for ændringer uden varsel og skal på ingen måde udlægges som en forpligtelse for Sulzer. Sulzer påtager sig intet ansvar eller nogen hæftelse for evt. fejl eller unøjagtigheder, der måtte forekomme i denne manual. Bortset fra det, der tillades af licensen, må ingen del af denne publikation reproduceres, gemmes på et genskabelsessystem eller overføres i nogen form eller med noget medie, det være sig elektronisk, mekanisk, optagemedie eller på anden måde uden skriftlig tilladelse fra Sulzer. Sulzer forbeholder sig ret til at ændre specifikationer forårsaget af teknisk udvikling. 2
3 1 INSTALLATION 1.1 Generel information Operatørpanelet CA 511 kommunikerer via CAN-bussen. Operatøren kan nemt konfigurere og overvåge systemet fra operatørpanelet. 1.2 Installation af operatørpanelet I forbindelse med installation af CA 511 kræves der et rektangulært hul med en højde på 107 mm og en bredde på 220 mm. Med CA 511 følger der to tinplader og fire skruer til fastgøring af CA 511 i hullet, se nedenstående figur mm (8.66 inch) CAN/PLINT CAN termination switch 107 mm (4.21 inch) Figur 1. Venstre figur, panel fastgjort til en låge, højre figur, panel med tinplader set på bagsiden med målene på det nødvendige hul. 1.3 Strømforsyning CA 511 drives af CAN-buskablet og får normalt strøm fra PC CAN-bus (Feltbus) Et CAN-netværk er af multidroptypen, og det vil sige, at alle enheder er forbundet parallelt på samme kabel. En mere detaljeret beskrivelse fremgår af PC 441 Installationsvejledning CAN-stik på CA 511 CA 511 har et CAN-busstik. Stikket er nummereret fra 1-5 og er forbundet til CAN-kablet som beskrevet i tabellen. Bennummer Kabel Beskrivelse PC 441 terminaler 1. OV Grøn Fælles CAN_L Hvid CAN lav CAN_SHLD Afskærmning Kabelafskærmning CAN_H Brun CAN høj CAN_V+ Gul Positiv strømforsyning (CA 511) 42 Alle kabler skal tilsluttes til CA
4 1.4.2 CAN-afslutning CAN-bussen skal afsluttes ved begge kabelender. PC 441 er busmaster og har indbygget afslutning, der altid er aktiv og derfor bør placeres ved et af kablets endepunkter. Hvad angår andre enheder, kan du aktivere den valgbare afslutning med en kontakt mærket CAN TERM. Kontakten er placeret ved siden af CAN-stikket på bagsiden af CA 511. Aktiv afslutning, hvis CA 511 er placeret på kablets andet endepunkt. Alle andre enheder derimellem bør have deres afslutningskontakt anbragt i stillingen FRA. CAN TERM ON CAN TERM OFF CAN TERM OFF CAN TERM OFF Always ON CA 44x CA 44x CA 44x CA 511 PC 441 Figur 2. CAN-netværk med tilslutning CAN-ID Der kan kun eksistere en CA 511 på CAN-bussen. CA 511 anvendes et fast ID på bussen, og der er ikke behov for at foretage IDindstillinger. 1.5 Indikatorer og indstillinger Operatørpanel har 2 LED-indikatorer. Den grønne SUPPLY/WATCHDOG bliver tændt, når panelet har fundet enheder at kommunikere med, ellers blinker den grønt. Den anden røde LED er til angivelse af alarmer. Ingen indstillinger af panelet er nødvendige. Betjeningsanvisninger fremgår af PC 441 Brugervejledning. 4
5 2 TEKNISKE TA 2.1 Tekniske data CA 511 Omgivende driftstemperatur Omgivende opbevaringstemperatur Beskyttelsesgrad Luftfugtighed Strømforsyning Strømforbrug Installationskategori Flammespredningshastighed Display Tastatur -20 til +50 C (-4 til +122 F) -30 til +80 C (-22 til +176 F) IP 65 Panel udvendigt/ip 20 indvendigt 0-95 % relativ fugtighed, ikke kondenserende 9-34 VDC < 3.0 W KAT II V0 (E45329) 4,3 tommer farve-tft 480x taster Lysdiodeindikatorer 2 Forureningsgrad 2 Maks. højde 2000 m Godkendelse 2.2 Rengøring Sådan rengøres enheden Sluk for enheden, og rengør kun ydersiden/forsiden ved hjælp af en tør, blød klud. Det anbefales at vælge en mikrofiberklud og forsigtigt aftørre CA 511-enheden på forsiden for ikke at ridse belægningen. Hvis den tørre klud ikke kan fjerne al snavs, så lad være med at trykke hårdere for at fjerne det. Fugt om nødvendigt kluden ved at tilsætte en lille smule vand tilsat et mildt opvaskemiddel, og prøv igen. Brug aldrig rengøringsmidler med polermiddel eller opløsningsmiddel, der kan medføre skader på overfladen af plast. 5
6 Denne side er med vilje efterladt blank 6
7 Declaration of conformity Declaration of Conformity As defined by: EMC-Directives 2004/108/EC and 92/31/EEC, Low Voltage Directive 2006/95/EC, Directive for CE-Marking 93/68/EEC EN EC Declaration of Conformity SV EG-försäkran om överensstämmelse DE EG-Konformitätserklärung NO EUs Samsvarserklæring FR Déclaration de Conformité CE EC-Overensstemmelseserklæring NL EC-Overeenkomstigheidsverklaring FI EU-Vaatimustenmukaisuusvakuutus ES Declaración de confirmidad CE ET EÜ Vastavuse deklaratsioon PT Declaracão de conformidade CE PL Deklaracja zgodnosci WE IT Dichiarazione di conformità CE CS Prohlášení o shodšĕ ES EL Δήλωση εναρμόνισης EK SK EC Vyhlásenie o zhode TR AT Uygunluk Beyanı HU EK Megfelelőségi nyilatkozat Sulzer Pump Solutions AB, Rökerigatan 20, SE Johanneshov, Sweden EN: DE: Name and address of the person authorised to compile the technical file to the authorities on request: Name und Adresse der Person, die berechtigt ist, das technische Datenblatt den Behörden auf Anfrage zusammenzustellen: FR: Nom et adresse de la personne autorisée pour générer le fichier technique auprès des autorités sur demande : NL: ES: PT: IT: EL: TR: SV: NO: : FI: ET: PL: CS: SK: HU: Naam en adres van de persoon die geautoriseerd is voor het op verzoek samenstellen van het technisch bestand: Nombre y dirección de la persona autorizada para compilar a pedido el archivo técnico destinado a las autoridades: Nome e endereço da pessoa autorizada a compilar o ficheiro técnico para as autoridades, caso solicitado: Il nome e l indirizzo della persona autorizzata a compilare la documentazione tecnica per le autorità dietro richiesta:: Όνομα και διεύθυνση του ατόμου που είναι εξουσιοδοτημένο για τη σύνταξη του τεχνικού φακέλου προς τις αρχές επί τη απαιτήσει: Yetkili makamlara istek üzerine teknik dosyayı hazırlamaya yetkili olan kişinin adı ve adresi: Namn och adress på den person som är auktoriserad att utarbeta den tekniska dokumentsamlingen till myndigheterna: Navn og adresse på den personen som har tillatelse til å sette sammen den tekniske filen til myndighetene ved forespørsel: Navn og adresse på den person, der har tilladelse til at samle den tekniske dokumentation til myndighederne ved anmodning om dette: Viranomaisten vaatiessa teknisten tietojen lomaketta lomakkeen valtuutetun laatijan nimi ja osoite: Isiku nimi ja aadress, kelle pädevuses on koostada nõudmise korral ametiasutustele tehnilist dokumentatsiooni: Nazwisko i adres osoby upoważnionej do przygotowania dokumentacji technicznej w przypadku, gdy jest ona wymagana przez władze: Jméno a adresa osoby oprávnĕné na vyžádání ze strany úřadů vytvořit soubor technické dokumentace: Meno a adresa osoby oprávnenej na zostavenie technického súboru pre úrady na požiadanie: Asmens, įgalioto valdžios institucijoms pareikalavus sudaryti techninę bylą, vardas, pavardė ir adresas: Frank Ennenbach, Director Product Safety and Regulations, Sulzer Management AG, Neuwiesenstrasse 15, 8401 Winterthur, Switzerland EN: Declare under our sole responsibility that the products: SV: Försäkrar under eget ansvar att produkterna: DE: Erklärt eigenverantwortlich dass die Produkte: NO: Erklærer på eget ansvar, at følgende produkter FR: Déclarons sous notre seule responsabilité que les produits: : Erklærer på eget ansvar, at følgende produkter: NL: Verklaren geheel onder eigen verantwoordelijkheid dat de produkten: FI: Vakuutamme yksinomaan omalla vastuullamme, että seuraavat tuotteet ES: Declaramos bajo nuestra exclusiva responsabilidad que los productos: ET: Deklareerime ainuvastutajana, et tooted: PT: Declaramos sob nossa unicia responsabilidade que los produtos: PL: Deklaruje z pelna odpowiedzialnoscia, ze urzadzenia typu: IT: Dichiariamo sotto la nostra esclusiva responsabilità che i prodotti: CS: Prohlašuje na vlastní odpovědnost, že výrobky: EL: Δηλώνουμε με αποκλειστική μας ευθύνη ότι τα προϊόντα: SK: Vyhlasujeme na našu zodpovednost, že výrobky: TR: Sorumluluk tamamen bize ait olarak beyan ederiz ki aşağıdaki ürünler: HU: Felelösségünk teljes tudatában kijelentjük, hogy a termékek: Graphical operator interface type ABS CA 511 EN: DE: FR: NL: ES: PT: IT: EL: TR: SV: NO: : FI: ET: PL: CS: SK: HU: to which this declaration relates are in conformity with the following standards or other normative documents: auf die sich diese Erklärung bezieht, den folgenden und/oder anderen normativen Dokumenten entsprechen: auxquels se réfère cette déclaration sont conformes aux normes ou à d autres documents normatifs: waarop deze verklaring betrekking heeft, in overeenstemming zijn met de volgende normen of andere normatieve documenten: objeto de esta declaración, están conformes con las siguientes normas u otros documentos normativos: aque se refere esta declaracáo está em conformidade com as Normas our outros documentos normativos: ai quali questa dichiarazione si riferisce sono conformi alla seguente norma o ad altri documenti normativi: τα οποία αφορά η παρούσα δήλωση είναι σύμφωνα με τα ακόλουθα πρότυπα ή άλλα κανονιστικά έγγραφα: bu beyanın konusunu oluşturmakta olup aşağıdaki standart ve diğer norm belgelerine uygundur: som omfattas av denna försäkran är i överensstämmelse med följande standarder eller andra regelgivande dokument: som dekkes av denne erklæringen, er i samsvar med følgende standarder eller andre normative dokumenter: som er omfattet af denne erklæring, er i overensstemmelse med følgende standarder eller andre normative dokumenter: joihin tämä vakuutus liitty, ovat seuraavien standardien sekä muiden sääntöämääräävien asiakirjojen mukaisia: mida käespöev deklaratsioon puudutab, on vastavuses järgmiste standardite ja muude normatiivdokumentidega: do których odnosi sie niniejsza deklaracja sa zgodne z nastepujacymi normami lub innymi dokumentami normatywnymi: na které se toto prohlášeni vztahuje, jsou v souladu s následujícími normami nebo jinými normativními dokumenty: na ktoré sa vz ahuje toto vyhlásenie, zodpovedajú nasledujúcim štandardom a iným záväzným dokumentom: amelyekre ez a nyilatkozat vonatkozik, megfelelnek a következőszabványokban és egyéb szabályozó dokumentumokban leírtaknak: Safety: EN :2010 EMC: EN :2007, EN :2005, EN :2007+A1:2011, EN :2007+A1:2011 Stockholm Per Askenström Sulzer Pump Solutions AB
Pumpe Controller Type ABS PC 242 2012.04.04 14 :11 :30 0.60m 38.3 l/s PC 242 22.4 A 0.0 A 1 2 18.7 l/s (09/2014) Installationsvejledning www.sulzer.com Copyright 2014 Sulzer. Alle rettigheder forbeholdes.
Pumpe Controller Type ABS PC 441
Pumpe Controller Type ABS PC 441 (09/2014) nstallationsvejledning www.sulzer.com Pumpe controller type ABS PC 441, nstallationsvejledning Copyright 2014 Sulzer. Alle rettigheder forbeholdes. Denne manual
Kontrolpanel Type ABS CP 112/212, CP 116/216
Kontrolpanel Type ABS CP 112/212, CP 116/216 ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON (06/2016) Installationsvejledning www.sulzer.com Copyright 2016 Sulzer. Alle rettigheder forbeholdes. Denne manual såvel
Temperatur- og Lekagerelæ Type ABS CA 462 CA 462 (09/2014) Installationsvejledning www.sulzer.com Copyright 2014 Sulzer. All rights reserved. Den manual og softwaren, der beskrives i den, er beskyttet
ABS Pumpecontrolleren PC 111 211 Installations- og brugervejledning www.sulzer.com ii ABS PUMPECONTROLLEREN PC 111 211, INSTALLATIONS- OG BRUGERVEJLEDNING Copyright 20. Alle rettigheder forbeholdes. Denne
Pumpe Controller Type ABS PC 111/211
Pumpe Controller Type ABS PC 111/211 (10/2014) Installations- og Brugervejledning www.sulzer.com Pumpe controller type ABS PC 111/211, Installations- og brugervejledning Copyright 2014 Sulzer. Alle rettigheder
Kontroltilbehør Type ABS CA 441, CA 442, CA 443
www.sulzer.com Kontroltilbehør Type S,, nstallationsvejledning (/) Kontroltilbehør type S / /, nstallationsvejledning opyright Sulzer. lle rettigheder forbeholdes. enne manual såvel som den deri beskrevne
Pumpe Controller Type ABS PC 111/211 (01/2017) Installations- og Brugervejledning www.sulzer.com Pumpe controller type ABS PC 111/211, Installations- og brugervejledning Copyright 2017 Sulzer. Alle rettigheder
TE 6-A Brugsanvisning 43 48
*332015* 332015 TE 6-A DK Brugsanvisning 43 48 1 2 STOP R L 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 TE 6-A Akku-borehammer Læs brugsanvisningen nøje, inden maskinen tages i brug. Opbevar altid brugsanvisningen sammen