SkÃ¸jtebane leverer overskudsvarme i Skive
Nyhedsbreve Pressekontakt Forside » Nyheder » Nyheder SkÃ¸jtebane leverer overskudsvarme i Skive SkÃ¸jtebanen i Skive under samling.
Med hjÃ¦lp af biodiesel og varmepumper leverer den kommunale skÃ¸jtebane i Skive bÃ¦redygtig energi til opvarmning af RÃ¥dhus, bibliotek og tekniske forvaltning, og oveni sparer lÃ¸sningen pÃ¥ energiforbruget.
Maskinmester Michael Petersen har arbejdet med energioptimering og energibesparelser i Skive Kommune i 30 Ã¥r. Gennem Ã¥rene er det blevet til 335 forskellige energiprojekter, som omfatter bÃ¥de besparelser og konverteringer til vedvarende energikilder. Men indsatsen er ikke slut. Michael Petersen og hans kollegaer fortsÃ¦tter arbejdet med at finde nye energibesparelser.
Skive Kommune har nemlig en plan og et mÃ¥l om at vÃ¦re CO2-fri i 2042. Det krÃ¦ver, at kommunens CO2-udledning skal skÃ¦res med tre procent hvert Ã¥r, indtil mÃ¥let er opfyldt. Det seneste store energioptimeringsprojekt tager udgangspunkt i den kommunale skÃ¸jtebane, som hvert Ã¥r er opstillet midt i byen ved RÃ¥dhuset fra november til marts.
Â»Da byrÃ¥det fremlagde deres Ã¸nske om en skÃ¸jtebane, skulle man som ansvarlig for kommunens energioptimering lige trÃ¦kke vejret en ekstra gang. En skÃ¸jtebane er jo energimÃ¦ssigt nÃ¦rmest som 1.000 kummefrysere, du skal holde kolde, mens de stÃ¥r Ã¥bne. SÃ¥ det var en udfordring, der krÃ¦vede lidt omtanke,Â« fortÃ¦ller Michael Petersen, som er teamleder i afdelingen for energibesparelser.
Tre nye varmepumper
LÃ¸sningen blev biodiesel og varmegenvinding. SkÃ¸jtebanens kÃ¸lekompressor fik sin strÃ¸mforsyning fra en dieselgenerator drevet af biodiesel. Der var tale om 2. generations biodiesel baseret pÃ¥ slagteriaffald fra DAKA. Samtidig blev det nye rÃ¥dhus forberedt til at tage mod overskudsvarmen fra skÃ¸jtebanen. RÃ¥dhuset blev blandt andet udstyret med store radiatorer og varmeflader i sin ventilation, som var i stand til at opvarme bygningen med relativt lave temperaturer fra kompressoren.
SkÃ¸jtebanen blev etableret i 2004, og siden 2007 har rÃ¥dhuset udnyttet en del af overskudsvarmen fra skÃ¸jtebanen. Men nu er varmegenvindingen fra skÃ¸jtebanen gjort endnu mere effektiv. Der er installeret tre store varmepumper, som tilsammen kan levere 150 kW til tre kommunale bygninger: rÃ¥dhus, biblioteket og 25 % plus-energihuset Den BlÃ¥ Diamant, som rummer teknisk forvaltning.
Â»Hidtil er kondenseringen sket ved 40-45 Â°C for at kunne udnytte varmen i rÃ¥dhuset, hvor der maksimalt kom 30 Â°C retur fra radiatorerne, som sÃ¥ kunne opvarmes af spildvarmen fra skÃ¸jtebanen til cirka 40-42 Â°C,Â« forklarer Michael Petersen.
En af udfordringerne for varmegenvindingen har vÃ¦ret udetemperaturer under 0 Â°C.
Â»NÃ¥r det fryser, skal vi bruge relativt meget varme indendÃ¸rs, men sÃ¥ havde skÃ¸jtebanen ikke brug for sÃ¥ meget kÃ¸ling. Og modsat hvis skÃ¸jtebanen havde det varmt, bliver der meget spildvarme, men sÃ¥ har bygningerne ikke brug for sÃ¥ meget varme, og sÃ¥ er det svÃ¦rt at fÃ¥ koldt returvand hjem fra radiatorerne, sÃ¥ vi kunne fÃ¥ den mÃ¦ngde genvinding, vi gerne ville,Â« siger Michael Petersen.
COP pÃ¥ fire
Med de tre nye varmepumper er kondenseringstemperaturen sÃ¦nket fra 40-45 Â°C til 25 Â°C, som anvendes i de nye kompressorer til at skabe en brugbar temperatur pÃ¥ 60 Â°C. Faktisk varmes akkumuleringstanken op til 70 Â°C fra kompressorerne, og de kan faktisk holde til at kÃ¸re med 80 Â°C i kondenseringstemperatur. KÃ¸lemidlet er R134a. Varmepumperne er bygget meget kompakte med meget korte forbindelser til de veldimensionerede pladevekslere, sÃ¥ selvom der er en varmeydelse pÃ¥ cirka 50 kW fra hver varmepumpe, er der kun cirka 6 kilo kÃ¸lemiddel pÃ¥ hver varmepumpe.
Med sÃ¦nkning af kondenseringstemperaturen fra 40-45 Â°C til 25Â°C spares cirka 40.000 kWh i optagen effekt pÃ¥ en sÃ¦son (midt-november til 1. marts), og de 40.000 kWh sendes ind i de tre varmepumper, som sÃ¥ Â”gratisÂ” genererer fire gange sÃ¥ meget varmeenergi, cirka 160.000 KWh Â– svarende til en COP pÃ¥ fire.
Â»Resultatet er, at vi med de nye varmepumper kan genvinde det meste af spildvarmen, nÃ¥r den nyttige kondenseringstemperatur bliver sÃ¥ hÃ¸j, og at vi derfor smider meget mindre spildvarme over taget,Â« siger Michael Petersen.
LÃ¦s hele artiklen her. Tre varmepumper pÃ¥ hver 50 KW varme, som tager varmen fra skÃ¸jtebanekompressorens kondensator, der ellers bortledes over tag.