TWP 4025 E / TWP 7025 E - PDF Gratis download
Download "TWP 4025 E / TWP 7025 E"
1 TWP 4025 E / TWP 7025 E DA BETJENINGSVEJLEDNING DYKPUMPE TIL SPILDEVAND TRT-BA-TWP4025E-TWP7025E-TC-001-DA
2 Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Den aktuelle version af betjeningsvejledningen og EUoverensstemmelseserklæringen kan hentes under følgende link: Sikkerhed... 2 Oplysninger om enheden... 6 TWP 4025 E Transport og opbevaring... 9 Montering og installation... 9 Betjening Fejl og driftsforstyrrelser Vedligeholdelse Bortskaffelse TWP 7025 E Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen Symboler Dette symbol henviser til en fare for personers liv og sundhed på grund af elektrisk spænding. Advarsel Signalordet betegner en fare med middelsvær risikograd, som, hvis den ikke forhindres, kan føre til døden eller alvorlige kvæstelser. Forsigtig Signalordet betegner en fare med lav risikograd, som, hvis den ikke forhindres, kan føre til ringe eller moderate kvæstelser. Bemærk Signalordet henviser til vigtige oplysninger (f.eks. skader på materialer), men ikke til farer. Retlig henvisning Denne publikation erstatter alle foregående udgaver. Denne publikation må hverken helt eller delvist eller i nogen form reproduceres eller ved hjælp af elektroniske systemer bearbejdes, kopieres eller distribueres uden skriftlig tilladelse fra Trotec GmbH & Co. KG. Ret til tekniske ændringer forbeholdes. Alle rettigheder forbeholdes. Varenavne anvendes uden garanti for fri anvendelighed, og i alt væsentligt følges producenternes skrivemåde. Alle varenavne er registreret. Der forbeholdes ret til konstruktionsændringer af hensyn til en kontinuerlig produktforbedring samt form- og farveændringer. Det leverede produkt kan afvige fra billederne af produktet. Det foreliggende dokument er udarbejdet med den nødvendige omhu. Trotec GmbH & Co. KG påtager sig intet ansvar for eventuelle fejl eller udeladelser. Trotec GmbH & Co. KG Info Anvisninger med dette symbol hjælper dig til at udføre dine opgaver hurtigt og sikkert. Følg brugervejledningen Anvisninger med dette symbol henviser til, at betjeningsvejledningen skal overholdes. 1 Betjeningsvejledning dykpumpe til spildevand TWP 4025 E / TWP 7025 E DA
3 Garanti og ansvar Apparatet opfylder de grundlæggende sikkerheds- og sundhedskrav i de gældende EU-bestemmelser og er kontrolleret flere gange fra fabrikken for fejlfri funktion. Hvis der alligevel opstår funktionsfejl, der ikke kan afhjælpes ved hjælp af foranstaltningerne i kapitlet Fejl og driftsforstyrrelser, bedes du henvende dig til din forhandler eller aftalepart. Ved anvendelse af garantien skal du angive enhedens nummer (se mærkat på apparatet). Hvis producentens angivelser og lovgivningens krav ikke overholdes, eller kunden selv har foretaget ændringer på enhederne, hæfter producenten ikke for skader, der opstår som følge heraf. Indgreb i enheden eller uautoriseret udskiftning af enkeltdele kan påvirke dette produkts elektriske sikkerhed negativt og medfører, at garantien bortfalder. Vi udelukker enhver hæftelse for materielle skader eller personskader, der skyldes, at enheden er blevet anvendt uden at følge anvisningerne i denne betjeningsvejledning. Vi forbeholder os ret til uden forudgående varsel til enhver tid at foretage tekniske design- og typeændringer som følge af konstant videreudvikling og produktforbedring. Der hæftes ikke for skader, der skyldes utilsigtet brug. Krav om garanti bortfalder også. Sikkerhed Læs denne vejledning omhyggeligt igennem før ibrugtagning / anvendelse af enheden, og opbevar altid vejledningen i umiddelbar nærhed af opstillingsstedet eller på enheden! Advarsel Læs alle sikkerhedsadvarsler og anvisninger. Manglende overholdelse af advarsler og anvisninger kan resultere i elektrisk stød, brand og / eller alvorlige personskader. Gem alle sikkerhedsadvarsler og anvisninger til fremtidig brug. Dette værktøj kan anvendes af børn på 8 år og derover og personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og viden, hvis de er under opsigt eller er blevet instrueret i brugen og farerne, som er forbundet hermed. Børn må ikke leget med værktøjet. Rengøring og brugervedligeholdelse må ikke udføres af børn, der ikke er under opsyn. Generelle sikkerhedsanvisninger Anvend ikke enheden i eksplosionsfarlige rum. Anvend ikke enheden i en aggressiv atmosfære. Kontrollér altid varmekanonen, dens tilbehør og tilslutningsdele for mulige beskadigelser før brug. Defekte apparater eller dele må ikke anvendes. Ledningen til apparatet skal altid trækkes ud af strømstikket (tag fat omkring netstikket), inden påbegyndelse af vedligeholdelse, pleje og reparationer på apparatet. Overhold opbevarings- og driftsbetingelserne (se kapitlet Tekniske data). DA Betjeningsvejledning dykpumpe til spildevand TWP 4025 E / TWP 7025 E 2
4 Generelle sikkerhedsadvarsler Elsikkerhed Den elinstallation, som du tilslutter apparatet, skal være forsynet med et fejlstrømsrelæ (HPFI), der udløser ved en fejlstrøm på maks. 30 ma. Sørg for, at alle el-ledninger, der befinder sig uden for enheden, er beskyttet mod beskadigelser (f.eks. fra dyr). Brug aldrig enheden, hvis der er skader på elledninger eller på stikkontakten! Strømtilslutningen skal være i overensstemmelse med angivelserne i kapitlet Tekniske data. Sæt strømstikket i en stikkontakt, der er korrekt sikret. Sluk for apparatet, og tag netkablet ud af el-stikkontakten, når du ikke skal bruge apparatet. Anvend aldrig apparatet, hvis der konstateres skader på elstikket eller el-ledningerne. En defekt el-ledning skal udskiftes af producenten, kundeservice eller en elektriker. Defekte el-ledninger udgør en alvorlig fare for sundheden! Hvis apparatets tilslutningsledning bliver beskadiget, skal den udskiftes hos producenten eller dennes serviceafdeling eller af en lignende kvalificeret person for at undgå skader. Hvis der er risiko for oversvømmelse, skal stikforbindelserne være placeret på et sted sikret mod oversvømmelser. Der er fare for elektrisk stød! Sørg for, at netspændingen stemmer overens med angivelserne på typeskiltet. Lad en fagmand udføre samtlige el-installationer i henhold til de nationale forskrifter og de apparatspecifikke krav. Træk ikke i el-ledningen. Hold altid fat omkring stikket, når du tager ledningen ud af stikkontakten. Beskyt nettilslutningsledningen mod varme, olie og skarpe kanter. Anvend kun forlængerledninger, der er dimensioneret til pumpens effekt, er stænkvandsbeskyttede og beregnet til udendørs brug. Rul altid en kabeltromle helt ud før brug. Kontrollér kablet for beskadigelser. Træk altid stikket ud af stikkontakten inden arbejde på apparatet, ved utætheder i vandsystemet, i arbejdspauser, og når apparatet ikke anvendes. Generelle sikkerhedsadvarsler personlig sikkerhed Anvend aldrig apparatet, når der befinder sig personer eller dyr i vandet/væsen, der skal pumpes. Sørg for at personer og dyr ikke kan få adgang hertil. Fare for elektrisk stød! Stik aldrig genstande eller lemmer ind i apparatet. Enheden er ikke legetøj. Hold børn og dyr på afstand. Anvend kun apparatet under opsyn. Specifikke sikkerhedsanvisninger for dykpumper Hold øje med apparatet under drift, så du i tide opdager, hvis apparatet afbrydes automatisk, eller hvis pumpen løber tør. Hvis pumpen løber tør, kan den tage skade. Kontrollér svømmekontaktens funktion regelmæssigt. Vær opmærksom på, at pumpen ikke er egnet til permanent drift (f.eks. til vandløb i havebassiner). Kontrollér regelmæssigt, at apparatet fungerer fejlfrit. Vær opmærksom på, at der anvendes smøremiddel i apparatet, der i givet fald kan forårsage beskadigelser eller forureninger, hvis det løber ud. Anvend ikke pumpen til drikkevand eller i havebassiner med fisk eller værdifulde planter. Bær eller fastgør ikke apparatet i nettilslutningsledningen eller i slangen. Læg ikke genstande på apparatet, heller ikke for at gøre det tungere. Apparatets egenvægt gør, at det synker ned til bunden af sig selv. Strømstikket skal være frit tilgængeligt, når apparatet er i drift. Bær solidt skotøj til beskyttelse mod elektrisk stød. Før du tager din nye pumpe i brug, skal du få en fagkyndig til at kontrollere følgende: Jordforbindelse, nulleder og fejlstrømsrelæ skal opfylde de nationale forskrifter og fungere fejlfrit, de elektriske stikforbindelser skal være beskyttet mod fugt. Beskyt apparatet mod frost. 3 Betjeningsvejledning dykpumpe til spildevand TWP 4025 E / TWP 7025 E DA
5 Tilsigtet anvendelse Apparatet TWP 4025 E / TWP 7025 E er udelukkende egnet til afvanding, transport og ompumpning af: rent vand og spildevand ikke-ætsende rengøringsmidler (f.eks. vand fra utæt vaskemaskine) vand med en let kloropløsning Vandet må ikke indeholde opslemmede stoffer med partikler større end 25 mm. Pumpen tåler oversvømmelse (vandtæt indkapslet) og kan nedsænkes til en dybde på maks. 5 m (TWP 4025 E) eller maks. 7 m (TWP 7025 E) i væsken, der skal pumpes. Vandtemperaturen må ikke overstige 35 C. Apparatet kan i en begrænset periode anvendes til: udpumpning af oversvømmede kældre tømning af bassiner og beholdere bortpumpning af vand fra brønde og skakter. Utilsigtet brug Apparatet er ikke egnet til permanent drift (f.eks. som cirkulationspumpe til damme eller svømmebassiner). Apparatet er ikke godkendt til svømmebassiner/pools. Apparatet er ikke egnet til permanent og automatisk drift af f.eks. overløbssikring af brønde eller grundvandsregulering. Anvend til dette formål et stationært spildevandsløfteanlæg beregnet til afvanding af bygninger og grunde. Apparatet er ikke egnet til at øge trykket i eksisterende vandledningsnet. Apparatet er ikke egnet til pumpning af drikkevand. Apparatet er ikke egnet til aggressive, slibende, ætsende, brandbare eller eksplosive væsker som f.eks.: saltvand vand med sandpartikler levnedsmidler rengøringsmidler benzin, dieselolie eller andre brændstoffer olie fedt petroleum nitrofortynder Spildevand fra toiletter og urinaler. Apparatet må ikke anvendes i frostvejr. Konstruktionsmæssige ændringer samt til- eller ombygninger på instrumentet uden tilladelse fra producenten er forbudt. Anden brug eller betjening end beskrevet i denne betjeningsvejledning er ikke tilladt. Ved manglende overholdelse af instruktionerne bortfalder garantien og ethvert garantikrav. Personalets kvalifikationer Personer, der anvender dette apparat, skal: Være sig de farer bevidst, der opstår ved arbejde med elapparater i fugtige miljøer. Have læst og forstået betjeningsvejledningen, især kapitlet Sikkerhed. DA Betjeningsvejledning dykpumpe til spildevand TWP 4025 E / TWP 7025 E 4
6 Symboler på apparatet Symboler Betydning Der må ikke anvendes beskadigede ledninger eller stik Ikke egnet til transport af drikkevand Sørg for, at børn ikke får adgang til apparatet det er ikke legetøj. Der må ikke være personer i vandet Må ikke anvendes ved frost Hiv ikke i ledningen, når du trækker stikket ud af stikkontakten Generelt advarselsskilt Advarsel mod automatisk start Træk stikket ud, når apparatet ikke er i drift Følg brugervejledningen Hold pumpen lidt skråt, når den sænkes ned i vandet, så resterende luft kan slippe ud Resterende risici Arbejde på elektriske komponenter må kun udføres af en autoriseret elektriker! Tag stikket ud af stikkontakten før alt arbejde på enheden! Hold altid fat omkring stikket, når du tager ledningen ud af stikkontakten. Advarsel Der kan udgå farer fra denne varmekanon, hvis den anvendes fagligt ukorrekt eller utilsigtet af personer, der ikke er blevet instrueret i brugen! Overhold personalekvalifikationerne! Advarsel Instrumentet er ikke legetøj og skal opbevares utilgængeligt for børn! Advarsel Fare for kvælning! Lad ikke emballagematerialet ligge og flyde. Det kan blive et farligt legetøj for børn. Bemærk Hvis du opbevarer eller transporterer apparatet på ukorrekt vis, kan apparatet blive beskadiget. Overhold instruktionerne for transport og opbevaring af værktøjet. Forholdsregler i nødstilfælde 1. Afbryd enhedens forbindelse til nettilslutningen. Sluk for apparatet, og træk netkablet ud af stikkontakten ved at tage fat i stikket. 2. Tilslut ikke en defekt enhed til el-nettet igen. Overophedningsbeskyttelse Apparatet har en sikkerhedstermostat med en afbryder, der aktiveres ved overophedning af apparatet. Lad apparatet køle af, og sluk for det. Søg årsagen til overhophedningen. Skulle problemet vare ved: kontakt kundeservice. 5 Betjeningsvejledning dykpumpe til spildevand TWP 4025 E / TWP 7025 E DA
7 Oplysninger om enheden Beskrivelse af apparatet Dykpumpen til spildevand TWP 4025 E / TWP 7025 E er velegnet til afvanding, transport og ompumpning af klart vand med opslemmede stoffer med en partikelstørrelse på maksimalt 25 mm. En svømmekontakt sørger for automatiske tænding og slukning af apparatet ved en defineret til- og frakoblingshøjde. Til- og frakoblingshøjden kan desuden finindstilles inden for det definerede område via en låseanordning, se Tekniske specifikationer. Vandtemperaturen må maks. være 35 C. Info Illustrationerne i denne betjeningsvejledning bruger apparatet TWP 7025 E som eksempel. De viste betjeningstrin og forklaringer gælder imidlertid også for apparatet TWP 4025 E, medmindre andet er angivet. DA Betjeningsvejledning dykpumpe til spildevand TWP 4025 E / TWP 7025 E 6
8 Billede af apparatet Nr. Betegnelse 1 Transporthåndtag/fastgørelse til nylonsnor 2 El-ledning 3 Fastgørelse til svømmekontakt 4 Svømmekontakt 5 Indsugningsåbning med afdækningsplade og pumpehjul 6 Tilslutning med 1 ½"-indvendigt gevind 7 Reduceringsadapter 8 Vinkeladapter Tekniske specifikationer Parametre Værdi Model TWP 4025 E TWP 7025 E Varenummer Pumpekapacitet maks l/h l/h Pumpehøjde maks. 5 m. 9 m. Sænkningsdybde maks. 5 m 7 m Vandtemperatur maks. 35 C 35 C Nettilslutning 230 V V ~ 50 Hz 230 V V ~ 50 Hz Effektforbrug 400 W 750 W Kapslingsklasse IPX8 IPX8 Laveste arbejdsdybde 90 mm. 115 mm. Vandstand udsugningshøjde maks. 35 mm 35 mm Tilslutning CEE 7/4 CEE 7/4 Kabellængde 10 m. 10 m. Kapslingsklasse I I Vægt 3,7 kg 5,2 kg Dimensioner (længde x bredde x højde) 160 x 160 x 310 (mm) 160 x 160 x 355 (mm) Partikelstørrelse maks. 25 mm 25 mm Højde tilkoblingspunkt 450 mm 500 mm Højde frakoblingspunkt 210 mm 250 mm Tilslutning af slange, indvendig diameter 25 mm / 32 mm 25 mm / 32 mm Gevindtilslutning 1"; 1 ½" 1"; 1 ½" Ø 25 mm 1'' Ø 32 mm 7 1 ½'' 8 7 Betjeningsvejledning dykpumpe til spildevand TWP 4025 E / TWP 7025 E DA
9 Skematisk visning TWP 4025 E Ydelsesdiagram (pumpehøjde/pumpekapacitet) TWP 4025 E m 6 max. 35 C 3 5 m max. 45 cm TWP 4025 E 5 m max l/h 21 cm TWP 7025 E TWP 7025 E m max. 35 C 9 m max l/h 7 m max. 25 cm 50 cm TWP 7025 E DA Betjeningsvejledning dykpumpe til spildevand TWP 4025 E / TWP 7025 E 8
10 Transport og opbevaring Transport Bemærk Hvis du opbevarer eller transporterer apparatet på ukorrekt vis, kan apparatet blive beskadiget. Overhold instruktionerne for transport og opbevaring af værktøjet. Vær opmærksom på følgende henvisninger, før apparatet transporteres: Hold altid fat omkring stikket, når du tager ledningen ud af stikkontakten. Træk ikke i el-ledningen. Opbevaring Når apparatet ikke bruges, skal det opbevares på følgende måde: Tørt og beskyttet mod frost og varme I opret position på et sted, der er beskyttet mod støv og direkte sollys Om nødvendigt beskyttet mod indtrængende støv med en afdækning Stil ikke andre apparater eller genstande på apparatet, da det vil kunne blive beskadiget Hvis du ikke anvender pumpen i en længere periode, skal du rengøre den grundigt efter sidste anvendelse, og før du igen tager den i brug. Der kan opstå startvanskeligheder som følge af aflejringer og affaldsstoffer. Montering og installation Medfølger ved levering 1 x dykpumpe til spildevand 1 x reduceringsadapter til 25 mm og 32 mm indvendig radius samt 1 indvendig gevind. 1 x vinkeladapter 1 x nylonreb (12 m) 1 x betjeningsvejledning Udpakning af apparatet 1. Åbn kassen og tag apparatet ud. 2. Fjern emballagen fuldstændigt fra apparatet. 3. Rul netkablet helt ud. Kontrollér, at netkablet ikke er beskadiget; sørg for ikke beskadige det, når det rulles op. Ibrugtagning Tilslut rør- eller slangeledningen. Apparatet kan anvendes med en slange eller med en stabil rørledning. Apparatet leveres fra fabrikken med et 1½"-indvendigt gevind. Vær opmærksom på følgende henvisninger vedr. vandafledning: Vær opmærksom på, at anvendelse af reduceringsadapteren (7) kan forringe apparatets ydelse. Afkort reduceringsadapteren (7) til den anvendte diameter. Dermed opnår pumpen maksimal ydelse. Vær opmærksom på, at apparatet ikke kan bevæges så fleksibelt, når det anvendes med en fast rørledning. Vær opmærksom på, at den maksimale partikelstørrelse reduceres svarende til slangens eller rørets diameter. Bemærk, at pumpens ydelse aftager i takt med, hvor langt vandet skal pumpes. 9 Betjeningsvejledning dykpumpe til spildevand TWP 4025 E / TWP 7025 E DA
11 Slangeledning Info Reduceringsadapteren (7) kan ved behov saves af til den ønskede diameter. 1. Skru vinkeladapteren (8) på tilslutningen med 1 ½"-gevind (6). 2. Skru reduceringsadapteren (7) på vinkeladapteren (8). 6. Hvis du anvender en slange med indvendigt gevind (1 ): Skru slangeforbindelsen med gevind på reduceringsadapteren (7) Hvis du anvender en fleksibel slange uden gevind: Skub et egnet slangespændebånd over slangen. 4. Skub slangen (indvendig diameter 25 mm eller 32 mm) helt ned på reduceringsadapteren (7) I stedet kan du anvende en slange med indvendig diameter (1 ½") direkte på vinkeladapteren (8). Rørledning 1. Skru rørledningen direkte eller ved hjælp af en passende adapter ind i det 1 ½"-indvendige gevind på tilslutningen (6). 5. Fastgør slangen med slangespændebåndet. DA Betjeningsvejledning dykpumpe til spildevand TWP 4025 E / TWP 7025 E 10
12 Indstilling af svømmekontakt Apparatet er udstyret med en svømmekontakt (4), som gør, at apparatet automatisk tænder og slukker ved en passende vandstand. Kontrollér svømmekontaktens (4) funktion med jævne mellemrum. Til-/frakoblingspunkt Vandstand TWP 4025 E TWP 7025 E Højde tilkoblingspunkt Ca. 450 mm Ca. 500 mm Højde frakoblingspunkt Ca. 210 mm Ca. 250 mm Pumpehøjden kan reguleres via svømmekontakten (4) og dennes position i fastgørelsen til svømmekontakten (3). Vær opmærksom på følgende anvisninger vedr. svømmekontakten (4): Sørg for, at svømmekontakten (4) altid har tilstrækkeligt spillerum og ikke aktiveres konstant. Dette kan forhindre automatisk slukning, hvorved pumpen kan løbe tør. Pumpen beskadiges, hvis den løber tør. Sørg for, at svømmekontakten (4) kan bevæges frit og ikke er indskrænket i sin bevægelighed på grund af forhindringer. Sørg for, at afstanden mellem svømmekontakten (4) og svømmekontaktens fastgørelse (3) ikke er for lille, da dette kan forhindre en automatisk afbrydelse, hvorved pumpen løber tør. Sørg for, at svømmekontakten (4) ikke er indstillet sådan, at den ligger fladt på bunden. Dette kan forhindre automatisk slukning, hvorved pumpen kan løbe tør. 1. Fastgør om nødvendigt svømmekontakten (4) i den ønskede position ved at trykke kablet ind i fastgørelsen til svømmekontakten (3) på apparatet. Opstilling af apparatet Bemærk ved opstilling af apparatet: Svømmekontakten (4) skal kunne bevæge sig frit. Hvis apparatet placeres i en skakt, må svømmekontakten (4) ikke indskrænkes i sin bevægelse af skakten. Anvend ikke apparatet uden opsyn. Sørg for, at apparatet står fast på bunden eller er hængt sikkert op. Hvis bunden er mudret: stil apparatet op på en forhøjning, f.eks. på en mursten. Kontrollér, at slangen/rørledningen er placeret efter forskrifterne. Sørg for, at netledningen (2) ikke er under trækbelastning og har tilstrækkeligt spillerum. Kontrollér, at nettilslutningen stemmer overens med angivelserne i de tekniske specifikationer. Kontrollér, at stikkontakten er i reglementeret tilstand og at den er sikret korrekt. Sørg for, at der aldrig kommer fugt ind i stikket eller i stikkontakten. Der er fare for elektrisk stød! Elektrisk stød som følge af beskadiget nettilslutningsledning. Apparatet må under ingen omstændigheder holdes fast i eller hænges op i nettilslutningsledningen. Bemærk Med tiden kan der komme aflejringer på grund af vandet. For at undgå at beskadige apparatet bør man kun sænke det ned til bunden, hvis man er sikker på, at vandet er rent eller at partiklerne i vandet ikke er større end 25 mm Betjeningsvejledning dykpumpe til spildevand TWP 4025 E / TWP 7025 E DA
13 1. Sæt det vedlagte nylonreb fast på transporthåndtaget (1) på apparatets overside. 5 m TWP 4025 E 1. Sæt strømstikket i en stikkontakt, der er korrekt sikret. ð Apparatet tænder, når svømmekontakten (4) er ved den maksimale eller den indstillede tilkoblingshøjde. 7 m TWP 7025 E 2. Sænk apparatet let skråt ned i vandet, så eventuel luft kan slippe ud. ð Apparatet slukker, så snart svømmekontakten (4) har nået den indstillede eller den minimale frakoblingshøjde. 3. Hvis apparatet skal stilles på bunden, skal undergrunden være jævn. 4. Fastgør nylonrebet et let tilgængeligt sted, så apparatet kan trækkes op igen, når pumpearbejdet er slut. Betjening Sådan tændes apparatet Når apparatet er stillet op som beskrevet i kapitlet om ibrugtagning, er det driftsklart og kan tændes. Berør ikke strømstikket med våde eller fugtige hænder. Info Når apparatet er slukket, kan vand, der stadig befinder sig i røret/slangen, strømme tilbage via pumpen. DA Betjeningsvejledning dykpumpe til spildevand TWP 4025 E / TWP 7025 E 12
14 Indstillingen Manuel Du kan også anvende apparatet i indstillingen Manuel I Manuel kan du suge væsker, så der kun bliver 35 mm tilbage. Bemærk, at i Manuel skal væskestanden for TWP 4025 E være min. 90 mm og maks. 210 mm. Bemærk, at i Manuel skal væskestanden for TWP 7025 E være min. 115 mm og maks. 250 mm. Berør ikke strømstikket med våde eller fugtige hænder. Bemærk Hvis pumpen løber tør, kan den tage skade. Sluk for pumpen, før den kan løbe tør. Info Hvis apparatet efter kort tids drift slukker igen, skyldes det, at svømmmekontakten har løsnet sig. Fastgør svømmekontakten på ny som vist på afbildningen. Efter afsluttet anvendelse Berør ikke strømstikket med våde eller fugtige hænder. 1. Træk ledningen ud af stikkontakten ved at tage fat i stikket ikke i ledningen. 2. Træk apparatet op ved hjælp af nylonrebet. 3. Rengør apparatet, som beskrevet i kapitlet Vedligeholdelse. 4. Opbevar apparatet som beskrevet i kapitlet Opbevaring. 1. Træk ledningen ud af stikkontakten ved at tage fat i stikket ikke i ledningen. 2. Træk apparatet ud ved hjælp af nylonrebet. 3. Placér parallelanslaget (4) i den ønskede position. 4 ð I denne indstilling er svømmekontakten fast, således at pumpen hele tiden er tændt. 4. Sænk apparatet let skråt ned i vandet, så eventuel luft kan slippe ud. Vær sikker på, at svømmekontakten (4) forbliver i den rigtige indstilling. 5. Sæt strømstikket i en stikkontakt, der er korrekt sikret. ð Apparatet starter. 6. Hold øje med pumpen, mens den er i drift. 7. Når du mærker, at pumpen begynder at suge luft ind: træk ledningen ud af stikkontakten ved at tage fat i stikket ikke i ledningen. 13 Betjeningsvejledning dykpumpe til spildevand TWP 4025 E / TWP 7025 E DA
15 Fejl og driftsforstyrrelser Berør ikke strømstikket med våde eller fugtige hænder. Opgaver, som kræver, at kabinettet åbnes, må kun udføres af autoriserede fagfolk eller Trotec. Sluk for apparatet. Hold altid fat omkring stikket, når du tager ledningen ud af stikkontakten. Enheden er kontrolleret flere gange i løbet af produktionen for fejlfri funktion. Hvis der alligevel opstår funktionsfejl, skal du kontrollere enheden ud fra følgende liste. Apparatet starter ikke: Kontrollér nettilslutningen Kontrollér strømkablet og netstikket for beskadigelser. Kontrollér netsikringen i bygningen. Kontrollér, om svømmekontakten befinder sig over det automatiske tilkoblingspunkt. Apparatet er da overophedet, og termosikringens afbryder er udløst. Vent 10 minutter, før du starter apparatet igen, hvis dette er tilfældet. Hvis apparatet ikke starter, skal du lade en specialvirksomhed eller Trotec foretage en elektrisk kontrol. Vandtemperaturen er over 35 C og termobeskyttelseskontakten er aktiveret. Kontrollér, om der er fremmedlegemer, der har sat sig fast i indsugningsåbningen (5), i pumpehjulet, i reduceringsadapteren (7) og/eller i slangen eller røret. Apparatet kører, men pumper ingen vand: Kontroller, om der er luft i apparatet. Sænk i den forbindelse apparatet let skråt ned i vandet og vent, indtil alt luften er sluppet ud. Kontrollér, om den minimale vandstand er nået, se Tekniske specifikationer. Apparatet har brug for en minimal vandhøjde for at kunne begynde at pumpe. Kontrollér, om slangerne er tilstoppede og om der muligvis er opslemmede stoffer med en partikelstørrelse på over 25 mm i vandet, som kan tilstoppe apparatet. Kontrollér, om den anvendte slangediameter er for lille. Kontrollér, om slangen er bøjet eller blokeret. Ret slangen ud og/eller fjern blokeringen. Undersøg, om reduceringsadapteren (7) og/eller vinkeldapteren (8) er blokeret. Hvis apparatet ikke slukker automatisk: Svømmekontakten kan ikke synke. Kontrollèr, om svømmekontakten kan bevæge sig frit. Fjern evt. blokeringer. Sørg for, at svømmekontakten kan bevæge sig frit. Apparatet slukkes efter kort tid: Kontrollér, om vandtemperaturen er for høj. Apparatet er da overophedet pga. for høj vandtemperatur, og termosikringen dermed udløst. Kontrollér nettilslutningen Kontrollér netkablet og netstikket for beskadigelser. Kontrollér netsikringen i bygningen. Kontrollér, om slangerne er tilstoppede og om der muligvis er opslemmede stoffer med en partikelstørrelse på over 25 mm i vandet, som kan tilstoppe apparatet. Apparatet er da overophedet og termosikringen er udløst. Pumpens ydelse aftager / er for ringe: Kontrollér, om slangerne er tilstoppede og om der muligvis er opslemmede stoffer med en partikelstørrelse på over 25 mm i vandet, som kan tilstoppe apparatet. Kontrollér slangens diameter. Kontrollér, om væskens vej er for stejl. Er væskens vej for stejl, reduceres pumpens ydelse, Kontrollér, om slangen er bøjet eller blokeret. Ret slangen ud og/eller fjern blokeringen. Bemærk Vent mindst 3 minutter efter alt vedligeholdelses- og reparationsarbejde. Tænd først derefter enheden igen. Fungerer enheden ikke fejlfrit efter udført kontrol? Kontakt kundeservice. Send eventuelt værktøjet til reparation hos en autoriseret eltekniker eller hos Trotec. Vedligeholdelse Aktiviteter før start på vedligeholdelse Berør ikke strømstikket med våde eller fugtige hænder. Sluk for apparatet. Hold altid fat omkring stikket, når du tager ledningen ud af stikkontakten. Instruktioner for vedligeholdelse Maskinens indvendige del indeholder ingen komponenter, som skal vedligeholdes eller smøres af brugeren. DA Betjeningsvejledning dykpumpe til spildevand TWP 4025 E / TWP 7025 E 14
16 Rengøring Rengør instrumentet med en blød, let fugtig, fnugfri klud. Sørg for, at fugt ikke kan komme i kontakt med elektriske komponenter. Brug ikke aggressive rengøringsmidler som f.eks. rengøringsspray, opløsningsmidler, alkoholholdige rengøringsmidler eller skuremidler til at fugte kluden. Afmonter afdækningspladen på pumpefoden for at kunne nå ind til indsugningsåbningen (5). Skyl reduceringsadapteren (7) og de andre tilslutninger med rent vand. Rengør undersiden af pumpen og pumpehjulet med en vandstråle. Monter afdækningspladen på apparatet igen. A. B. C. 15 Betjeningsvejledning dykpumpe til spildevand TWP 4025 E / TWP 7025 E DA
17 Bortskaffelse Symbolet med en skraldespand med en streg over på et elektro- elektronikapparat betyder, at dette ikke må bortskaffes med husholdningsaffaldet efter endt levetid. Der er indsamlingssteder, hvor elektro- og elektronikapparater indsamles gratis i nærheden af din bopæl. Du finder adressen hos din kommune. Du kan også informere dig om de muligheder for tilbagelevering, som faciliteres af Trotec. Klik ind på vores webside: Den sorterede indsamling af elektro- og elektronikapparater giver mulighed for genbrug, materialeudnyttelse hhv. andre former for værdiudvinding af gamle apparater. Samtidig skal affaldssorteringen bidrage til at undgå negative følger for mennesker og miljø, som bortskaffelsen af apparaterne og de muligvis farlige stoffer disse indeholder, kan medføre. Du er ansvarlig for at slette eventuelt eksisterende personlige data på de gamle apparater, der skal bortskaffes. DA Betjeningsvejledning dykpumpe til spildevand TWP 4025 E / TWP 7025 E 16