Håndbogen > Roth gulvvarmesystemer > Udlægning og pladesystemer > Indstøbt i beton > Indstøbt i beton med systemplader
Roth systemplade
Roth systemplade består af trinlydsdæmpende celleplastisolering (EPS), med integrerede rørholdere til 16 og 20 mm gulvvarmerør.
Systempladens konstruktion gør det enkelt at lægge rørene, som fæstnes enkelt mellem pladens knopper. Dette giver også stor fleksibilitet ved valg af centerafstand mellem rørene. Pladerne kan anvendes til alle typer byggerier, og kan udlægges på betonunderlag eller anden isolering mv.
339298.224
0,035 W/ mK
30 kg/ m³
13 stk.= 12,48 m²
1200 x 800 x 51 mm
13,1 kg/forpakning
580 dm3/forpakning
Gulvkonstruktionens vægtede
ΔLw = 18 dB
1. Roth gulvvarmerør 2. Armering 3. Roth systemplade 4. Beton 5. Isolering 6. Kapillærbrydende lag
1. Læg kantbånd ud ved rummets vægge, og evt. søjler mv. Delen med plastfolie, skal vende opad og ud. Kantbåndet fæstnes med søm eller lignende.
2. Ved udlægning af Roth systemsplader begynder udlægningen i rummets øverste, højre hjørne. Pladerne har overlap for at holde pladerne på plads.
3. Roth systemplader har integrerede knopper til 16 og 20 mm gulvvarme-rør. Dette forenkler installationen og giver stor fleksibilitet, i forhold til at vælge centerafstand på rørene. Det foreskrevne mønster på evt. gældende installationstegning skal altid anvendes.
4. Læg gulvvarmerørene ud efter mønsteret på installationstegningen.
5. Start udlægningen af rørene med at tilkoble fremløbsrøret til gulvvarmefordeleren. På grund af systempladens udformning er der muligheder for mange udlægningsmønstre.
6. Tilslut returledningen til den modsvarende ventil på gulvvarme-fordeleren. Opmærk systemet, så det tydeligt fremgår hvilke kredse, der forsyner hvilke rum. Følg vejledningen for gulvvarmefordeleren vedr. trykprøvning, indregulering samt drift og vedligeholdelse.
Udtørring af betonpladen kan fremskyndes med gulvvarme. Fremløbstemperaturen må ikke overstige betontemperaturen med mere end 5°C.
I større bygninger, som lagerhaller og industrilokaler, bør betongulvet deles op i mindre områder.
Mellem hvert område skal der laves en dilatationsfuge.
Fugen bør kun krydses af gulvvarmerørene så få gange som muligt, altså lægges rørene inden for dilatationsfugerne.
Dér hvor røret passerer fugen, lægges der et tomrør, eller isolering, ca. 20 cm på hver side af fugen, omkring gulvvarmerøret, for at beskytte røret. Det er vigtigt at der er tilstrækkeligt med isolering mod terræn, for at reducere varmetabet nedad.
Udføres i henhold til Bygningsreglementet.
Vi forbeholder os ret til konstruktionsændringer uden forudgående meddelelse.
Tilbage til Indstøbt i beton med systemplader