Forretningsgang. ØSTKRAFT Net A/S. de autoriserede elinstallatører - PDF
Download "Forretningsgang. ØSTKRAFT Net A/S. de autoriserede elinstallatører"
1 Forretningsgang mellem ØSTKRAFT Net A/S og de autoriserede elinstallatører ØSTKRAFT Net A/S Side 1 af 14
2 Følgende reglementariske og ordensmæssige bestemmelser er gældende ved udførelse af elektriske installationer i ØSTKRAFT Net A/S netområde: Stærkstrømsbekendtgørelsen Fællesregulativet Nærværende forretningsgang Leveringsbestemmelser Tilslutningsbestemmelser/stikledningsregulativ incl. bilag 1 vedrørende Leverings- og vedligeholdelsesgrænser og bilag 2 vedrørende Stikledninger Tarifblad til Tilslutningsbestemmelser/stikledningsregulativ vedrørende investeringsbidrag m.v. Tillægsbestemmelser til Fællesregulativet Samarbejdsaftale om udførelse af opgaver ved driften af ØSTKRAFT Net A/S elforsyningsanlæg Side 2 af 14
3 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse Generelt Hvad skal til- og færdigmeldes Sikkerhedsstyrelsens bestemmelser Østkraft Net A/S bestemmelser Tilsagn og anvisning Stikledning 8 5. Færdigmelding Midlertidige installationer Beskyttelse mod indirekte berøring Elhegn Plomber Arbejder på Østkrafts anlæg Afbrydelser i forsyningsnettet Erstatningsansvar Ikrafttræden, ændringer.. 14 Side 3 af 14
4 1. Generelt Elektronisk blanket 1.1 Dansk Energis elektroniske blanket skal benyttes ved til- og færdigmelding af installationsarbejder. Blanketten er webbaseret og kræver pc med internetadgang Adresse 1.2 Blanketten findes direkte på adressen eller via Øskrafts hjemmeside links Sikkerhedsstyrelsens benyttelse 1.3 Udover korrespondance mellem ØSTKRAFT Net A/S og installatøren benytter Sikkerhedsstyrelsen blanketten til udtræk af 10 % eftersyn. Side 4 af 14
7 2.2 ØSTKRAFT Net A/S bestemmelser Tillægsbestemmelser Tillæg til Sikkerhedstyrelsens bestemmelser Brugsgenstande over 5 HK/kVA Alle tilslutninger af 2- eller 3 fasede brugsgenstande på 5 HK/kVA eller derover. Elproducerende anlæg Alle anlæg der kan levere elektricitet til ØSTKRAFT Net A/S ledningsnet. Gentilslutning af installationer Alle gentilslutninger af installationer, der har været afbrudt mere end 3 år. Øvrige installationsarbejder Øvrige installationsarbejder kan udføres uden forudgående tilmelding, såfremt tilslutningen efter elinstallatørens bedste overbevisning ikke vil kunne genere andre netkunder. Specielle installationer For specielle installationer, som ikke kan beskrives fyldestgørende på installationsblanketten, anbefales personlig henvendelse til ØSTKRAFT Net A/S. Annullering Såfremt et tilmeldt installationsarbejde ikke bringes til udførelse, eller arbejdet overdrages til en anden elinstallatør, annulleres blanketten. Side 7 af 14
8 3. Tilsagn og anvisning 3.1 Installationsarbejdet må ikke påbegyndes før elinstallatøren har modtaget blanketten Anvisning retur. 3.2 Elinstallatøren skal nøje overholde de anvisninger, som Østkraft giver i Anvisning og på anden måde. 3.3 I Anvisningen meddeler Østkraft et eventuelt investeringsbidrags størrelse, frist for nødvendigt ledningsarbejde samt hvor tilslutningen til forsyningsnettet skal finde sted. 4. Stikledning 4.1 Hvor det ikke er umiddelbart klart, hvor stikledningen skal tilsluttes forsyningsnettet, eller hvor elinstallatøren skønner, at tilslutningen kræver udbygning eller forstærkning af forsyningsnettet, anbefales, at bemærkning herom gøres på tilmeldingen, eller elinstallatøren henvender sig til Østkraft. 4.2 For ændring af bestående stikledninger gælder samme regler som for etablering af nye. 4.3 Hvor der måtte være tvivl om, hvor stikledningen begynder, anbefales henvendelse til Østkraft. 4.4 For yderligere information om begrebet stikledning henvises til Tilslutningsbestemmelser/stikledningsregulativ incl. bilag 1 og 2 Side 8 af 14
10 Plombering Elinstallatøren har i enhver henseende ansvaret for de udleverede målere og skal sørge for fornøden plombering af dæksler over klemmer, som fører umålt strøm. Målertavle Måleren skal monteres på/i lodretstående, nagelfast, plomberbar målertavle/-skab. Tarif Røde målere skal returneres til Østkraft senest 12 måneder efter udlevering. Ved returneringen foretages afregning med elinstallatøren efter den til enhver tid gældende tarif for midlertidige målere. Administrationstillæg Elinstallatøren afregner den forbrugte elektricitet med kunden. Elinstallatøren må ikke beregne sig fortjeneste på leveringen, men alene afkræve kunden dækning for sine administrationsomkostninger. 6.3 Røde målere afregnet med den endelige kunde Tilmelding Elinstallatøren tilmelder på elektronisk blanket og fremsender målerordre. Målerordren bilægges en underskrevet standardaftale mellem Østkraft og kunden. Tilmeldingen skal indeholde oplysninger om måleradresse, installeret effekt, max. belastning og forventet forbrug i hele perioden. Målertavle Elinstallatøren etablerer lodretstående, nagelfast, plomberbar målertavle. Placering Måleren skal placeres som angivet i Tillægsbestemmelser til Fællesregulativet. Måleropsætning Østkraft opsætter måler, så vidt muligt 3 arbejdsdage efter modtagelse af målerordre og standardaftale. Ved gentagne besøg på adressen som følge af mangelfuld installation forbeholder Østkraft sig ret til at debitere elinstallatørens konto et gebyr. Side 10 af 14
11 Depositum Østkraft vil på grundlag af det forventede forbrug opkræve depositum for mindst 2 måneders forbrug. Afregning Det forventede forbrug afregnes aconto månedligt. Aflæsning Østkraft aflæser måleren hver tredje måned og udfærdiger opgørelse. Administrationstillæg Østkraft opkræver et administrationstillæg, p.t. kr. 80,- excl. moms, for hver opgørelse. Tillægget indregnes i opgørelsen. Tarif Fast afgift og forbrug afregnes efter den til enhver tid gældende tarif for midlertidige installationer. Forbrug via transformermålere over kwh afregnes efter den til enhver tid gældende normaltarif. Afbrydelse Østkraft kan uden varsel afbryde installationen og nedtage måleren såfremt de anførte betalingsterminer overskrides. Blivende måler Blivende afregningsmåler kan først forventes opsat i installationen, når denne er til- og færdigmeldt af en autoriseret elinstallatør, og det aktuelle investeringsbidrag er betalt. 7. Beskyttelse mod indirekte berøring Stærkstrømsbekendtgørelsen 7.1 Med hensyn til beskyttelse mod indirekte berøring skal Stærkstrømsbekendtgørelsens til enhver tid gældende krav overholdes. Nulling 7.2 Nulling kan tillades i visse distrikter i den tidligere Rønne kommune og efter ansøgning hos netkunder, der gennem kabel forsynes direkte fra transformerstation. Ved ansøgning om nulling angiver Østkraft tilladelse eller afslag i Anvisning. Side 11 af 14
12 8. Elhegn Installation 8.1 Elhegn kan tilsluttes forsyningsnettet uden måler og uden betaling af investeringsbidrag og forbrugsafgifter. Ansvar 8.2 Elinstallatøren er ansvarlig for, at tilslutningen i enhver henseende er forsvarligt udført og sikret. Vedligeholdelse 8.3 Udskiftning af sikringer og anden vedligeholdelse er Østkraft uvedkommende. 9. Plomber Plomber 9.1 Plomber på målerarrangementer må ikke brydes uden Østkrafts tilladelse. Dog kan plomber for klemkasser brydes ved fejlretning og arbejder på målerarrangementet, som kræver adgang til forbindelserne i klemkassen. I så fald skal der samme dag indsendes meddelelse herom til Østkraft. Målerklemkassen må ikke benyttes som afbryder for arbejder på gruppetavlen. 10. Arbejder på Østkraft forsyningsanlæg Arbejde på Østkrafts anlæg 10.1 Såfremt elinstallatøren, udover arbejder i kundeejede installationer, har behov for at foretage indgreb i Østkrafts forsyningsanlæg, herunder tilslutning af stikledninger, skal der foreligge en underskrevet Samarbejdsaftale om udførelse af opgaver ved driften af ØSTKRAFT Net A/S elforsyningsanlæg mellem elinstallatøren og Østkraft. Samarbejdsaftale 10.1 Samarbejdsaftalen kan rekvireres hos Østkraft eller downloades fra Østkrafts hjemmeside. Side 12 af 14
13 11. Afbrydelser i forsyningsnettet Afbrydelser 11.1 Hvis elinstallatøren af særlige grunde skal afbryde en udføring eller et større antal netkunder fra en transformerstation, skal dette meddeles Østkraft i henhold samarbejdsaftalen. Sker afbrydelsen ved at åbne en knivafbryder i stationen, skal afbryderen tillige forsynes med et forbudsskilt i henhold til Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 518 af 17. juni 1994 med følgende tekst: Må ikke betjenes. Der arbejdes på anlægget Elinstallatørens navn og telefonnr. 12. Erstatningsansvar 12.1 Hvis elinstallatøren tilsidesætter bestemmelserne i nærværende forretningsgang med tilhørende reglementariske og ordensmæssige bestemmelser, forbeholder Østkraft sig ret til at afkræve elinstallatøren betaling for Østkrafts omkostninger i denne anledning. Eventuelle økonomiske tab 12.2 Hvis en tilsidesættelse af denne art påfører Østkraft økonomiske tab, f.eks. tab af investeringsbidrag, faste afgifter o.lign., som viser sig uerholdelige hos netkunden, er elinstallatøren erstatningspligtig for de omhandlede tab. Bortkommen måler 12.3 Hvis en nedtaget måler forsvinder, er elinstallatøren økonomisk ansvarlig for såvel måleren som for et anslået forbrug. Nedtagne målere skal derfor omgående returneres til Østkrafts lager ledsaget af en målerordre med oplysning om tilhørsforhold, årsagen til nedtagning m.v. Anlægsarbejde Netvirksomheden kan, inden et arbejde sættes i gang, kræve at netkunden stiller bankgaranti eller depositum for anlægsbeløbet ligesom netvirksomheden er berettiget til at kræve acontobeløb under arbejdet. Side 13 af 14
14 13. Ikrafttræden, ændringer Ikrafttræden 13.1 Forretningsgangen træder i kraft 6. marts Ændringer 13.2 Østkraft Net A/S forbeholder sig ret til at foretage ændringer i bestemmelserne. Ændringerne meddeles elinstallatør ved annoncering på Østkrafts hjemmeside. Side 14 af 14