Miten sähköinen testaus - Tips for you - Tipsed.Com
on monia työkaluja ja menettelytapojen sähkötestauksissa.Tekniikoita käsitellä tässä avulla voit ratkaista 90 prosenttia teidän sähkö vianmäärityksestä.Testausmenetelmiä ei vain auttaa sinua paikantamaan lähes kaikki sähkö ongelma, mutta ne auttavat sinua varmistamaan sähköturvallisuus kodin ja rakkaansa.
DMM (digitaaliyleismittari)
Clamp-On Ampeerimittari
Plugin GFCI (Ground Fault Nykyinen Interrupter) säiliö testaaja
Astiat ja PRCD Astia piirit
Irrota kaiken piiri yleiskäyttöinen astia, näyttää toimivan normaalisti, sitten kytke GFCI astiaan testaaja kuhunkin säiliöön piiri peräkkäin.Riippuen määrä on sytytetty ja niiden kuvio, tiedät heti, jos säiliö on kaapeloitu oikein ja ne toimivat oikein.Te tiedätte, jos "kuuma" ja "neutraali" johtimet - mustavalkoinen wires-- ovat päinvastaiset, tai jos "maadoitus" ja "neutraali" johtimet - vihreä tai paljain ja valkoinen johto - ovat päinvastaiset.Tämä osoittaa myös, jos "vap
aa" tai "maadoitus" johtimet / piirit ovat auki.Avoin maadoitusjohtimen on erittäin vaarallinen.
Etsi kaikki nonfunctioning astioita.Jos on määrä kuolleita säiliöiden samalla ryhmäjohdon, aloita testaus lähimpänä huoltopaneeli.Useammin kuin ei, ongelma löytyy kyseinen laite laatikkoon tai viimeinen toiminta yksi juuri ennen sitä.Suurimman osan ajasta, syyllinen on lanka liitos, joka on aueta.
noudattavat samaa prosessia testata GFCI astioiden kuin testaamiseen yleiskäyttöinen, paitsi että voit painamalla Test-painiketta GFCI plug-in testaaja simuloida maa-vikatilanne radalla.Painamalla "Testi" -painiketta pitäisi aiheuttaa GFCI astia / murskain yhdistelmä matkaa tai aiheuttaa GFCI katkaisija huoltopaneeli matkaa, katkaisee kaikki valta astia testataan.Toimintahäiriö GFCI aiheuttaa vakavan turvallisuutta uhkaavan vaaran ja pitää korjata välittömästi.
katkaisijat kyseisen matkan Selittämättömästi
Poista kansi huoltoluukku.Kiinnitä leuat puristin-on ampeerimittari johtimen ympäri kiinni katkaisijan.Huom käsittelyssä.
Selvittää 80 prosenttia katkaisijan luokitus.Esimerkiksi 80 prosenttia 20 on 16. Jos kuormitus 20A katkaisija ylittää 16A, riesa laukaisu aiheuttaa liiallisen kuormituksen radalla.Katkaisija on kuin termostaatti ja toimii lämpöä, joka voi kerääntyä katkaisija tapauksessa ja aiheuttaa se auki, vaikka nykyinen virtaava on pienempi kuin täyden luokitus.
Tarkista katkaisija on ladattu 80 prosenttia tai vähemmän ja silti matkoja satunnaisesti.Olet joko ajoittainen ylikuormitus, ajoittainen oikosulku tai huono katkaisija.Ajoittainen ylikuormitusta ja shortsit voi olla erittäin vaikea jäljittää, mutta ne ovat todennäköisempiä kuin huono katkaisija.
Korjaus Clinic.Com: Sähköinen testaus vihjeitä ... V testaus, vahvistin testaus ja ohmin testaus