L N PE Jumisuojattu moottori 1-vaihemoottori (EM) 2 napainen 1~230 V, 50 Hz Sisäänrakennettu kondensaattori. Tietolehti: Wilo-Star-Z 20/4-3 - PDF Ilmainen lataus
Download "L N PE Jumisuojattu moottori 1-vaihemoottori (EM) 2 napainen 1~230 V, 50 Hz Sisäänrakennettu kondensaattori. Tietolehti: Wilo-Star-Z 20/4-3"
1 Tietolehti: Wilo-Star-Z 20/4-3 Ominaiskäyrät 1-vaihevirta 0 0,5 1,0 1,5 2,0 v m/s Sallitut pumpattavat aineet (muut aineet tiedustelun perusteella) H/m 4 Wilo-Star-Z 20 / 4 1~230 V - 50Hz Lämmitysvesi (VDI 2035 mukaan) Vesi-/glykoliseos (maks. 1:1; yli 20 % pitoisuudet vaativat virtaustietojen tarkastusta) 3 Käyttövesi ja elintarvikelaatuinen vesi (TrinkwV 2001) 2 Sallittu käyttöalue 1 Lämpötila-alue, kun ympäristölämpötila maks. +25 C P1/W ,25 0,5 0,75 1,0 Q/l/s Lämpötila-alue, kun ympäristölämpötila maks. +40 C Lämpötila-alue käytettäessä käyttöveden kiertojärjestelmissä, kun maks. ympäristölämpötila +40 C C C Lämpötila-alue käyttöveden 40 kiertojärjestelmissä kun ympäristölämpötila maks. +40 T 70 C 20 C lyhytaikaisessa käytössä 2 h Mittapiirustus Suurin sallittu kokonaiskovuus käyttöveden kiertojärjestelmissä 3,21 mmol/l (18 dh) Suurin sallittu käyttöpaine P max 10 bar PG 11 Putkiliitännät 76 Putkiliitäntä Rp ½ 150 Kierre G 1¼ Asennuspituus L0 150 mm Moottori/elektroniikka G 1¼ Häiriösäteily EN ,5 Häiriönsieto EN Liitinkaavio Suojaluokka IP 44 Eristysluokka F Verkkoliitäntä 1~230 V Käyntinopeusalue n /min Tehon kulutus P W L N PE Jumisuojattu moottori 1-vaihemoottori (EM) 2 napainen 1~230 V, 50 Hz Sisäänrakennettu kondensaattori Virrankulutus I 0,31 A Moottorinsuoja ei tarpeen (jumisuojattu) Kaapeliliitin PG 1x11 Materiaalit Pumpun pesä Punametallia (CC 491K), standardi DIN , asetus TrinkwV Muutokset mahdollisia! 50 Hz EU / 6
2 Tietolehti: Wilo-Star-Z 20/4-3 Juoksupyörä Pumpun akseli Laakerit Muovia (PPO) Oksidikeramiika, ruskea (Al2O3) Hiili, keinohartsikyllästetty Imuyhteen vähimmäistulokorkeus kavitaation välttämiseksi pumpattavan veden lämpötilassa Vähimmäisnousukorkeus kun 40 / 65 / 110 C 0 / 3 / 10 m Tilaustiedot Valmiste Wilo Tyyppi Star-Z 20/4-3 Tuotenro Paino noin m 2 kg Muutokset mahdollisia! 50 Hz EU / 6
3 Mitat ja mittapiirokset: Wilo-Star-Z 20/4-3 Mittapiirustus PG G 1¼ 93, Muutokset mahdollisia! 50 Hz EU / 6
4 Ominaiskäyrät: Wilo-Star-Z 20/4-3 Ominaiskäyrät 1-vaihevirta 0 0,5 1,0 1,5 2,0 v m/s H/m Wilo-Star-Z 20 / 4 1~230 V - 50Hz P 1 /W 0 0,25 0,5 0,75 1,0 Q/l/s Muutokset mahdollisia! 50 Hz EU / 6
5 Tilaustiedot: Wilo-Star-Z 20/4-3 Tilaustiedot Valmiste Wilo Tyyppi Star-Z 20/4-3 Tuotenro EAN-numero Väri vihreä Vähimmäistilausmäärä 1 Vähimmäistilausmäärän yksikkö PCE Paino (netto) kg 2.3 Pituus (netto) mm 150 Leveys (netto) mm 129 Korkeus (netto) mm 94 Paino (brutto) kg 2.4 Pituus (brutto) mm 188 Leveys (brutto) mm 144 Korkeus (brutto) mm 96 Pakkaustapa Pakkausominaisuus Pahvilaatikko Myyntipakkaus kpl/kuormalava 256 Määrä/kerros 32 Muutokset mahdollisia! 50 Hz EU / 6
6 Erittelytekstit: Wilo-Star-Z 20/4-3 Käyttöveden kiertovesipumppu, märkämoottoripumppu manuaalisella, kolmiportaisella kierroslukukytkennällä putkistoasennukseen. Jumisuojattu moottori. Pumpun kotelo punametallia, juoksupyörä lasikuituvahvisteista muovia, keramiikka-akseli muovihartsikyllästetyin hiililiukulaakerein. Materiaalit Pumpun pesä: Punametallia (CC 491K), standardi DIN , asetus TrinkwV Juoksupyörä: Muovia (PPO) Pumpun akseli: Oksidikeramiika, ruskea (Al2O3) Laakerit: Hiili, keinohartsikyllästetty Sallitut pumpattavat aineet (muut aineet tiedustelun perusteella) Virtaama maks.: 3,5 m 3 /h Maks. nostokorkeus: 4,0 m Putkiliitännät Putkiliitäntä: Rp ½ Kierre: G 1¼ Laipan nimelliskoko: 20 Asennuspituus: 150 mm Moottori/elektroniikka Häiriösäteily: EN Häiriönsieto: EN Suojaluokka: IP 44 Eristysluokka: F Verkkoliitäntä: 1~230 V, 50 Hz Käyntinopeusalue: /min Käyntinopeus: /min Moottorin nimellisteho: 22,5 / 12,5 / 6,5 W Tehon kulutus 1~230 V: 33 / 51 / 71 W Virta jännitteellä 1~230 V: 0,31 A Moottorinsuoja: ei tarpeen (jumisuojattu) Kaapeliliitin: 1x11 Tilaustiedot Tuotenro: EAN-numero: Paino noin: 2,4 kg Valmiste: Wilo Designation: Wilo-Star-Z 20/4-3 Muutokset mahdollisia! 50 Hz EU / 6
POSITIO: KÄYTTÖKOHDE: LÄHETTÄJÄ: HYVÄKSYNYT: TILAUSNRO: ALPHA Kiertovesipumput, elektronisesti säädetyt
Projektitiedot PROJEKTI: EDUSTAJA: SUUNNITTELIJA: URAKOITSIJA: POSITIO: KÄYTTÖKOHDE: LÄHETTÄJÄ: HYVÄKSYNYT: TILAUSNRO: ALPHA2 15-6 1 Kiertovesipumput, elektronisesti säädetyt MÄÄRÄ: PÄIVÄYS: PÄIVÄYS: PÄIVÄYS:
POSITIO: KÄYTTÖKOHDE: LÄHETTÄJÄ: HYVÄKSYNYT: TILAUSNRO: ALPHA
Projektitiedot PROJEKTI: POSITIO: KÄYTTÖKOHDE: LÄHETTÄJÄ: HYVÄKSYNYT: TILAUSNRO: EDUSTAJA: SUUNNITTELIJA: URAKOITSIJA: MÄÄRÄ: PÄIVÄYS: PÄIVÄYS: PÄIVÄYS: Grundfos ALPHA2 -pumput ovat korkean hyötysuhteen
Kodinrakennus.com Verkkokauppa Oy. Luotu: Puhelin: Päiväys: Positio Laske Kuvaus 1 MAGNA Tuote No.:
Positio Laske Kuvaus 1 MAGNA3 25-60 Tuote No.: 97924245 MAGNA3 enemmän kuin pumppu Ylivertainen hyötysuhde, kattava mallisto ja sisäänrakennetut tiedonsiirto-ominaisuudet sekä lisäkomponentteja korvaavat
Yhtiön nimi: - Luotu: - Puhelin: - Fax: - Päiväys: - Positio Laske Kuvaus 1 CR 5-10 A-A-A-E-HQQE. Tuote No.:
Positio Laske Kuvaus 1 CR 5-1 A-A-A-E-HQQE Tuote No.: 96516993 Vaaka-asenteinen, monijaksoinen keskipakopumppu, jossa imu- ja paineaukko ovat samalla tasolla (in-line). Voidaan asentaa vaakasuuntaiseen