Laskin laskettaessa jäähdyttimen osia - Suunnittelu 2020
Riippumatta siitä, miten eristät talon tai huoneiston, se on yksinkertaisesti mahdotonta ilman lämmitystä. Usein käytetään veden lämmitystä tähän tarkoitukseen - se on kätevä, tehokas ja kestävä. Laskimemme avulla suosittelemme vain pari minuuttia arvioimaan tarvittavan määrän jäähdytinosastoja ja selvittämään, mikä ratkaisu sopii sinulle parhaiten.
Tämä on otettava huomioon lämmittimien asennuksessa
Laskimen avulla saatu arvo on ohjeellinen. Lisäksi on otettava huomioon, että ominaisuudet, joita valmistaja ei ole aina ilmoittanut, vahvistetaan käytännössä. Tämä tarkoittaa, että on parempi hyväksyä asennusta varten 10% enemmän osia, pyöristää koko osa suurempaan puoleen. Jos olet huolestunut siitä, että se on liian kuuma talvella, asenna venttiili jäähdyttimeen, joka säätelee kiertävää jäähdytysnestettä. Se säästää myös aikaa, jos haluat korvata jonkin osan.
Etäisyyden on oltava selvästi määritellyissä rajoissa:
Ikkunakokoonpanon leveyden tulee olla vähintään 70%. Tämä tarkoittaa, että on parempi asentaa useampia osia, joilla on alhaisempi lämmöntuotto.
Etäisyys laitteen yläosasta ikkunaluukkuun olisi oltava 100 - 120 mm. Muussa tapauksessa on paljon vaikeampaa ennustaa lämpövirran suuruutta.
Jotta lämpöä ei lämmittäisi, patterin tulee olla vähintään 50 mm seinästä.
Lattiatason ja lämmittimen alaosan välissä on pidettävä 100 mm: n etäisyyttä.
Toivomme, että tämä materiaali on hyödyllinen korjaustöiden suorittamisessa tai uuden vedenlämmitysjärjestelmän asennuksessa.
Jäähdytinosien määrä
Osa (säteilijä) - jäähdyttimen jäähdyttimen pariston pienin rakenneosa.
Yleensä se on ontto valurauta tai alumiini-bikarbonaattirakenne, finned parantaa lämpösiirtoa säteilyllä ja konvektiolla.
lämmityspatteri osa on kytketty toisiinsa akun jäähdytin nännit, tulo- ja poistuvan jäähdytysaineen (höyryä tai kuumaa vettä) kautta vvornutye kytkennän, ylimääräistä (käyttämätöntä) reiät mykistetty kierresulkimet joka joskus ruuvattu hana tyhjentämiseksi ilman lämmitysjärjestelmään. Kerätty akku on yleensä valmistettu asennuksen jälkeen.
Jäähdyttimien lukumäärän laskemiseksi on useita menetelmiä, mutta niiden ydin on yksi: selvittää huoneen maksimi lämpöhäviö ja laskea sitten niiden kompensoimiseksi tarvittavien lämmittimien määrä.
Laskentamenetelmät ovat erilaisia. Yksinkertaisimmat antavat suunnilleen tuloksia. Kuitenkin niitä voidaan käyttää, jos standardi huonetta, tai hakea suhdeluvut, joiden avulla voidaan ottaa huomioon olemassa olevat "epätyypilliset" olosuhteet kunkin tietyn huoneen (kulmahuone parveke, ikkuna seinään jne). On monimutkaisempi laskenta kaavojen avulla. Mutta itse asiassa nämä ovat samoja kertoimia, jotka kerätään vain yhteen kaavaan.
On toinenkin tapa. Se määrittää todelliset menetykset. Erityinen laite - lämpölaite - määrittää todellisen lämpöhäviön. Laske näiden tietojen perusteella, kuinka monta lämpöpatteria tarvitaan kompensoimaan niitä. Mitä enemmän tämä menetelmä on, se, että lämpökameran kuva osoittaa selvästi, mistä lämpö lähtee aktiivisimmin. Se voi olla avioliitto työssä tai rakennusmateriaaleissa, halkeama jne. Samalla voit korjata tilanteen.
Patterien laskeminen riippuu huoneen lämpöhäviöstä ja nimikkeiden lämpövoimasta
Lämmityspatterien laskeminen alueittain
Helpoin tapa. Laske lämpöä varten tarvittava lämpömäärä sen huoneen pinta-alan perusteella, jossa lämpöpatterit asennetaan. Kunkin tunnetun alueen alue ja lämmöntarpeet voidaan määrittää SNiPa: n rakentamisnormeilla:
keskimäärin ilmastovaijerin kuumennukseen 1m 2 asuintilat vaatii 60-100W;
yli 60 o: n alueille tarvitaan 150-200W.
Näiden normien perusteella voit laskea kuinka paljon lämpöä huoneesi tarvitsee. Jos asunto / talo on keskellä ilmastovyöhykkeellä, lämmittää alue 16m 2, se kestää 1600W lämpöä (16 * 100 = 1600). Koska normit ovat keskimäärin ja sää ei heikennä vakavuutta, uskomme, että 100W tarvitaan. Vaikka asut keskimääräisen ilmastovyöhykkeen eteläpuolella ja talvi on lievä, harkitse 60W.
Patterien laskeminen voidaan tehdä SNiP: n normien mukaisesti
Lämmitystehoa tarvitaan, mutta ei kovin suuri: lisättävän tarvittavan kapasiteetin määrä kasvaa lämpöpatterien määrää. Ja mitä enemmän lämpöpattereita, sitä enemmän jäähdytysainetta järjestelmässä. Jos ne, jotka on kytketty lämmitys ei ole kriittinen, niin, niille, jotka ovat suunnitellut kustannukset tai yksittäisen lämmitys, suuri määrä järjestelmän on suuri (ylimääräistä) kustannukset lämmittämiseksi jäähdytysneste, ja suuri inertia järjestelmän (vähemmän tarkasti haluttuun lämpötilaan). Ja luonnollinen kysymys syntyy: "Miksi maksaa enemmän?"
Laskemalla tarvetta avaruudessa lämpöön voimme selvittää kuinka monta osaa tarvitaan. Jokainen lämmityslaite voi jakaa tietyn määrän lämpöä, joka on osoitettu passissa. Löytää lämpöä ja jakaa se lämpöpatterin voimalla. Tuloksena on tarpeellinen määrä tappioiden täyttämistä.
Laske samaan huoneeseen jäähdyttimien määrä. Olemme päättäneet, että meidän on kohdennettava 1600W. Anna voiman yhden osan 170W. Tuloksena on 1600/170 = 9,411 kappaletta. Voit pyöristää suuremmalla tai pienemmällä puolella harkintasi mukaan. Pienempi voi olla pyöristetty esim. Keittiössä - on tarpeeksi ylimääräisiä lämmönlähteitä ja suurempia - se on parempi huoneessa, jossa on parveke, suuri ikkuna tai kulmahuone.
Järjestelmä on yksinkertainen, mutta puutteet ovat ilmeisiä: kattojen korkeus voi olla erilainen, seinien, ikkunoiden, eristyksen ja lukuisten muiden tekijöiden materiaalia ei oteta huomioon. Joten lämpöpattereiden osuuksien laskeminen SNiP: n lämmittämiseksi - indikaattori. Tarkka tulos on korjattava.
Kuinka laskea jäähdytinosastoja huoneen tilavuuden mukaan
Tämän laskelman avulla otetaan huomioon paitsi pinta-ala myös katon korkeus, koska huoneen ilmaa on lämmitettävä. Joten tämä lähestymistapa on perusteltu. Ja tässä tapauksessa tekniikka on samanlainen. Määritä huoneen äänenvoimakkuus ja sitten standardien avulla voimme tietää, kuinka paljon lämpöä se tarvitsee lämmitykseen:
panoraamakaupassa tarvitaan kuutiometriä ilmaa 41W;
tiilitalossa m 3 - 34W.
On välttämätöntä lämmittää koko huoneen ilman tilavuus, joten on oikeampaa laskea lämpöpatterien määrä tilavuuden mukaan
Laskimme kaikki saman huoneen alueelle 16 m 2 ja vertailimme tuloksia. Anna katon korkeus 2,7 m. Tilavuus: 16 * 2,7 = 43,2 m 3.
Lisäksi laskemme muunnelmista paneelissa ja tiilitalossa:
Paneelitalossa. Lämmitykseen tarvittava lämpö on 43,2 m 3 * 41 V = 1771,2 W. Jos otat kaikki samat osat 170 W: n teholla, saamme: 1771W / 170W = 10.418kpl (11kpl).
Tiilitalossa. Lämpö tarvitsee 43,2 m 3 * 34W = 1468,8 W. Pidämme lämpöpattereita: 1468.8W / 170W = 8.64kpl (9kpl).
Kuten näette, ero on melko suuri: 11kpl ja 9kpl. Ja laskettaessa alueen saama keskiarvo (jos pyöristetty samaan suuntaan) - 10 kpl.
Tarkempien laskelmien saamiseksi on otettava huomioon mahdollisimman monet tekijät, jotka vähentävät tai lisäävät lämpöhäviöitä. Tämä on se, mitä muureja on tehty ja kuinka hyvin ne ovat eristettyjä, kuinka suuret ikkunat ovat, ja mitä lasitusta niihin, kuinka monta seinää huoneessa kulkee kadulle jne. Tätä varten on kertoimia, joiden avulla haluat moninkertaistaa huoneen lämpöhäviön löydetyt arvot.
Pattereiden määrä riippuu lämpöhäviön määrästä
Ikkunoiden osuus lämpöhäviöistä on 15-35%. Tarkka luku riippuu ikkunan koosta ja siitä, kuinka hyvin se on eristetty. Koska on kaksi vastaavaa kerrointa:
ikkunan alueen suhde lattiaan:
kaksikerroksinen kaksinkertainen ikkuna tai argon kaksinkertaisella lasitetulla ikkunalla - 0,85
perinteiset kaksinkertaiset ikkunat - 1.0
tavanomaiset kaksinkertaiset kehykset - 1.27.
Tappioiden huomioon ottamiseksi seinämateriaali, lämmöneristysaste ja katujen seinien määrä ovat tärkeitä. Tässä ovat kertoimet näille tekijöille.
tiiliseinät, joiden paksuus on kaksi tiiliä, pidetään normina - 1.0
riittämätön (poissa) - 1,27
hyvä - 0,8
sisäinen tila - ei tappiota, kerroin 1.0
yksi 1.1
kaksi - 1,2
kolme - 1,3
Lämpöhäviön määrä vaikuttaa lämmitettyyn tai ei huoneeseen päällä. Jos asutussa lämmitetyssä huoneessa on yläosassa (talon toinen kerros, toinen asunto jne.), Pelkistyskerroin on 0,7, jos lämmitetty ullakko on 0,9. Uskotaan yleisesti, että kuumentamaton ullakko ei vaikuta lämpötilaan ja (kerroin 1.0).
On otettava huomioon tilojen erityispiirteet ja ilmasto, jotta lasketaan oikein jäähdytinosien
Jos laskenta suoritettiin alueen mukaan ja katon korkeus ei ole vakio (vakiokorkeuden ollessa korkeintaan 2,7 m), käytä kerrointa suhteellisella lisäyksellä / vähennyksellä. Se on helppoa. Tällöin huoneen kattojen todellinen korkeus on jaettu standardiin 2,7 m. Hanki haluttu kerroin.
Let's count esimerkiksi: anna katon korkeus 3,0 m. Saamme: 3,0 m / 2,7 m = 1,1. Tämä tarkoittaa, että tämän huoneen pinta-alasta lasketun jäähdyttimen osuuksien lukumäärät olisi kerrottava 1,1: llä.
Kaikki nämä normit ja kertoimet määritettiin asuntojen osalta. Jotta otettaisiin huomioon kotona lämpöhäviö katon ja kellarikerroksen alapuolella, sinun on lisättävä tulosta 50% eli kerroin yksityiselle talolle 1.5.
Ilmastolliset tekijät
Voit tehdä säätöjä riippuen keskilämpötilasta talvella:
-10 o ja yli 0,7
-15 o С - 0,9
-25 ° C - 1,3
-30 ° С - 1,5
Kun olet tehnyt kaikki tarvittavat säädöt, saat tarkemman määrän lämpöpattereita, jotka tarvitaan huoneen lämmittämiseen ottaen huomioon tilojen parametrit. Mutta tämä ei ole kaikki kriteerit, jotka vaikuttavat lämpösäteilyn tehoon. On myös teknisiä hienouksia, joista keskustelemme alla.
Erilaisten lämpöpatterityyppien laskeminen
Jos aiot laittaa vakiokokoisia poikkipalkkeja (joiden aksiaalinen etäisyys on 50 cm korkeudella) ja olet jo valinnut materiaalin, mallin ja vaaditun koon, ei ole vaikeuksia laskea niiden lukumäärää. Suurin osa hyvistä lämmityslaitteistoa tarjoavista kiinteistä yrityksistä on listattu kaikista muutoksista teknisissä tiedoissa, joista lämpöteho on. Jos virtaus ei ole virta, vaan lämmönsiirtimen virtaus, se on helppo siirtyä tehoon: jäähdytysnesteen virtaus 1 l / min on suunnilleen yhtä suuri kuin 1 kW (1000 W).
Jäähdyttimen aksiaalinen etäisyys määräytyy jäähdytysnesteen syöttö / tyhjennysreikien keskusten välisen korkeuden mukaan.
Asiakkaiden helpottamiseksi monet sivustot asentavat erityisen kehitetyn laskinohjelman. Sitten lämmityspatterin osuuksien laskeminen pienenee, kun syötät huoneesi tiedot asianmukaisiin kenttiin. Ja tuotoksessa on valmis tulos: tämän mallin kappaleiden lukumäärä palasina.
Aksiaalinen etäisyys määritetään jäähdytysnesteen reikien keskusten kesken
Mutta jos ajattelet vain mahdollisia vaihtoehtoja, sinun on otettava huomioon, että eri materiaaleista samankokoisista lämpöpattereista on erilainen lämpöteho. Bimetallisten patterien osuuksien lukumäärän laskeminen alumiinin, teräksen tai valuraudan laskemisesta ei ole erilainen. Vain yhden osan lämpöteho voi olla erilainen.
Laskenta oli helpompaa, sillä on keskimäärin tietoja, joiden avulla voit navigoida. Yhden säteilijän osan, jonka aksiaalinen etäisyys on 50 cm, käytetään seuraavia tehoarvoja:
Alumiini - 190W
bimetallinen - 185W
valurauta - 145W.
Jos olet vielä selvittämässä, mitä materiaaleja haluat valita, voit käyttää näitä tietoja. Selvyyden vuoksi annamme yksinkertaisimmat laskelmat bimetallisten lämpöpatterien osista, joissa otetaan huomioon vain huoneen pinta-ala.
Määritettäessä pattereiden lukumäärää standardi bimetallista (keskipituus 50 cm) oletetaan, että yksi osa voi lämmittää 1,8 m 2 alueesta. Sitten olosuhteissa 16m2 2 on tarpeen: 16m 2 / 1,8m 2 = 8,88ks. Pyöristäminen - tarvitsemme 9 osaa.
Samoin valurauta- tai teräsvahvistimille. Vain normeja tarvitaan:
bimetallinen jäähdytin - 1,8 m 2
alumiini - 1,9-2,0 m 2
valurauta - 1,4-1,5 m 2.
Tämä on tietoja alueille, joiden keskimmäinen etäisyys on 50 cm. Tänään markkinoilla on malleja hyvin erilaisista korkeuksista: 60 cm: sta 20 cm: iin ja vieläkin pienempiin. 20cm: n ja sen alapuolella olevia malleja kutsutaan jalkakäytäviksi. Luonnollisesti niiden kapasiteetti eroaa tästä standardista, ja jos aiot käyttää "ei-standardia", sinun on tehtävä muutoksia. Tai etsi passiin liittyviä tietoja tai harkitse itseäsi. Edistymme siitä, että lämpölaitteen lämmönsiirto riippuu suoraan sen alueesta. Pienennetyssä korkeudessa laitteen pinta-ala pienenee, ja siksi teho pienenee suhteellisesti. Eli meidän on löydettävä valitun säteilijän korkeuden suhde standardiin ja käytämme tätä kerrointa tuloksen säätämiseksi.
Valuraudan lämpöpatterien laskeminen. Laske huoneen tai tilavuuden mukaan
Selkeyden vuoksi tehdään alumiininen jäähdytinlaskenta alueelle. Huone on sama: 16m 2. Laskemme vakiokokoisten osien lukumäärän: 16m 2 / 2m 2 = 8kpl. Haluamme kuitenkin käyttää pienikokoisia leikkeitä, joiden korkeus on 40 cm. Löydämme valitun koon säteilijöiden suhde standardiin: 50cm / 40cm = 1,25. Ja nyt säädä määrä: 8kpl * 1.25 = 10kpl.
Korjaus riippuen lämmitysjärjestelmän tilasta
Valmistajat jäähdytin maksimitehopisteen passiin tiedot: aikana korkea-käyttötila - menolämpötila tarjonnan 90 ° C, paluuputkeen - 70 ° C (merkitty 90/70) huoneessa, kun sen pitäisi olla 20 ° C: Kuitenkin tässä nykyaikaisen tilassa lämmitys toimii hyvin harvoin. Yleensä keskiteho on 75/65/20 tai jopa matala lämpötila parametreilla 55/45/20. On selvää, että laskentaa on muutettava.
Järjestelmän toimintatilan huomioon ottamiseksi on tarpeen määrittää järjestelmän lämpötilapää. Lämpötilan pää on ilman ja lämmittimien lämpötilan ero. Tässä tapauksessa lämmittimien lämpötilaa pidetään aritmeettisena keskiarvona virtaus- ja paluuarvojen välillä.
Selkeämmän laskemiseksi laskemme valurautaiset lämpöpatterit kahdelle tilalle: korkean lämpötilan ja alhaisen lämpötilan, vakiokoko (50 cm). Huone on sama: 16m 2. Yksi valurautaosa korkeassa lämpötilassa 90/70/20 lämmittää 1,5 m 2. Koska tarvitsemme 16m 2 / 1.5m 2 = 10,6kpl. Pyöristää - 11 kpl. Järjestelmässä on tarkoitus käyttää matalalämpötilaista järjestelmää 55/45/20. Nyt löydämme lämpötilan pään jokaiselle järjestelmälle:
korkean lämpötilan 90/70 / 20- (90 + 70) / 2-20 = 60 ° C;
Matala lämpötila 55/45/20 - (55 + 45) / 2-20 = 30 о С.
Toisin sanoen, jos käytetään matalan lämpötilan toimintatapaa, se vie kaksi kertaa niin monta osaa, että se antaa tilaa lämpöä varten. Esimerkkinä 16 m 2: n huone on 22 valuraudasta. Suuri akku saadaan. Tämä muuten on yksi syy, miksi tällaisia ​​lämmityslaitteita ei suositella käytettäviksi matalissa lämpötiloissa toimivissa verkoissa.
Tämän laskennan avulla voidaan myös ottaa huomioon haluttu ilman lämpötila. Jos haluat, että huone ei ole 20 ° C, esimerkiksi 25 ° C, laske vain lämpöpää tässä tapauksessa ja etsi haluamasi kerroin. Teemme laskennan samoille valurautapattereille: parametrit ovat 90/70/25. Oletetaan lämpötilan pään tässä tapauksessa (90 + 70) / 2-25 = 55 o С. Nyt löydämme suhdelukua 60 о С / 55 о С = 1,1. 25 ° C: n lämpötilan varmistamiseksi on välttämätöntä,
Pattereiden teho riippuu liitännästä ja sijainnista
Kaikkien edellä kuvattujen parametrien lisäksi jäähdyttimen lämmönsiirto vaihtelee liitoksen tyypin mukaan. Optimaalinen katsotaan läpimitaltaan ylhäältä syötettäväksi, jolloin lämpötehon menetystä ei tapahdu. Suurimmat häviöt havaitaan sivukytkennällä - 22%. Kaikki loput ovat keskimäärin tehokkuutta. Noin prosenttiosuus menetyksestä on esitetty kuvassa.
Lämpöhäviö pattereista riippuen liitosta
Vähentää patterin todellista tehoa ja aitaelementtien läsnäoloa. Esimerkiksi jos ikkuna kallistuu ylhäältä, lämpöhäviö putoaa 7-8%, mikäli se ei peitä täysin lämpöpatteria, niin häviö on 3-5%. Asennettaessa verkkokerrosta, joka ei pääse lattiaan, häviöt ovat suunnilleen samanlaiset kuin oviaukon tapauksessa: 7-8%. Mutta jos näyttö kattaa kokonaan koko lämmityslaitteen, sen lämmöntuotto laskee 20-25%.
Lämmön määrä riippuu asennuksesta
Lämmön määrä riippuu asennuspaikasta
Yhdensuuntaisten järjestelmien jäähdyttimien määrän määrittäminen
Toinen erittäin tärkeä asia on: kaikki edellä on totta kaksiputkisessa lämmitysjärjestelmässä, kun kunkin jäähdyttimen tulo vastaanottaa saman lämpötilan jäähdytysnesteen. Yksiputkijärjestelmää pidetään paljon monimutkaisempana: vesi on kylmempi jokaisen myöhemmässä lämmityslaitteessa. Ja jos haluat laskea yhden putkijärjestelmän lämpöpatterien lukumäärän, sinun on laskettava lämpötila joka kerta, ja tämä on vaikeaa ja pitkä. Mikä on ratkaisu? Yksi mahdollisuuksista on määrittää kaksiputkijärjestelmän lämpöpatterien teho ja sitten suhteessa lämpötehon laskuun lisäämällä osia akun kokonaislämmönsiirron lisäämiseksi.
Yhden putken järjestelmässä jokaisen jäähdyttimen vesi on kylmässä
Selitettävä esimerkin avulla. Kaaviossa on yksiputkinen lämmitysjärjestelmä, jossa on kuusi lämpöpatteria. Paristojen määrä määritettiin kaksiputkisille johdotuksille. Nyt sinun täytyy tehdä säätö. Ensimmäisen lämmittimen osalta kaikki pysyy ennallaan. Toinen vastaanottaa jäähdytysnesteen, jonka lämpötila on alhainen. Määritä% tehonlasku ja lisää lukujen lukumäärää vastaavalla arvolla. Kuva on seuraava: 15kW-3kW = 12kW. Löydämme prosenttiosuuden: lämpötilan lasku on 20%. Vastaavasti lämpöpatterien määrän kasvun kompensoimiseksi: jos sinulla oli 8 kpl, se on 20% enemmän - 9 tai 10 kpl. Tarvitset huoneen tuntemuksen: jos se on makuuhuone tai lastentarha, kierrä se ylös, jos olohuone tai muu vastaava huone pyöristetään pienempään. Ottakaa huomioon ja maailman puolien sijainti: pohjoisessa pyöristää suuriin, etelään - pienempiin.
Yhden putkistojärjestelmän yhteydessä on tarpeen lisätä osiin sijoitettuja alueita
Tämä menetelmä ei tietenkään ole täydellinen: käy ilmi, että viimeinen sivuliikkeen akun täytyisi olla valtava koko: kaavion mukaisesti sen panos on lämmönsiirtoainetta ominaisliukenemislämmöstä sama kuin sen voiman, ja poistaa 100% käytännössä mahdotonta. Koska yleensä kun määritetään kattilan ulostulo putkijärjestelmien ottaen jonkin verran, asetetaan venttiilit ja patterit kytketty ohituksen kautta suoraan lämmönsiirto voidaan säätää, ja siten kompensoida lämpötilan lasku jäähdytysnestettä. Tästä seuraa yksi: numero ja / tai koko säteilijän yksi-putkijärjestelmä on lisättävä, ja etäisyys alusta haara laittaa useampaan osaan.
Lämmityksen lämpöpatterien osan likimääräinen laskeminen ei ole monimutkaista ja nopeaa. Mutta viimeistely, tilojen, ulottuvuuksien, yhteystyypin ja sijainnin mukaan, vaatii huomiota ja aikaa. Mutta voit varmasti määrittää lämmittimien määrän luoda mukava ilmapiiri talvella.
Lämmitysjärjestelmän suunnittelu sisältää niin tärkeän vaiheen kuin lämmityspatterien laskeminen alueittain laskimen kautta tai manuaalisesti. Se auttaa laskemaan tietyn huoneen lämmittämiseen tarvittavien osuuksien lukumäärän. Otamme erilaiset parametrit tilojen alueelta ja päättyvät eristyksen ominaisuuksiin. Laskelmien oikeellisuus riippuu seuraavista:
yhtenäinen huoneen lämmitys;
mukava lämpötila makuuhuoneissa;
kylmän paikan puuttuminen talossa.
Selostamme, kuinka lämpöpatterit lasketaan ja mitä otetaan huomioon laskelmissa.
Pattereiden lämmitysvoima
Lämpöpatterin laskeminen yksityisen talon lämmittämiseen alkaa itse laitteiden valinnalla. Kuluttajille tarkoitettu valikoima sisältää valurauta-, teräs-, alumiini- ja bimetallimallit, jotka eroavat toisistaan ​​lämpökapasiteetissaan (lämmönsiirto). Jotkut niistä lämpenee paremmin ja jotkut pahemmat - sinun pitäisi keskittyä kappaleiden ja akkujen lukumäärään. Katsotaanpa, millainen lämpöteho nämä tai muut mallit ovat.
Bimetalliset patterit valmistetaan kahdesta komponentista - teräksestä ja alumiinista. Niiden sisäpohja koostuu voimakkaasta teräksestä, jolla on korkea paine, vastustuskykyinen vesisahanvasarat ja aggressiivinen lämmönsiirto. Alumiininen "paita" levitetään teräksen ytimen kautta ruiskuvalulla. Hän on vastuussa korkeista lämpöpäästöistä. Tuloksena syntyy eräänlainen voileipä, joka on vastustuskykyinen negatiivisille vaikutuksille, ja sille on ominaista kunnollinen lämmöntuotto.
Bimetallisten patterien lämmönsiirto riippuu interaksiaalisesta etäisyydestä ja valituista malleista. Esimerkiksi Rifar-yhtiön laitteilla voi olla jopa 204 W: n lämpöteho 500 mm: n etäisyydellä. Samanlaisia ​​malleja, joiden välinen etäisyys on 350 mm, eroavat 136 watin lämpöteholla. Pienille säteilijöille, joiden etäisyys on 200 mm, lämmönsiirto on 104 W.
Alumiinilaitteiden lämpöteho ei käytännössä eroa bimetallimallien lämmönsiirrosta. Keskimäärin se on noin 180-190 W per jakso, jonka välinen etäisyys on 500 mm akseleiden välillä. Enimmäisindikaattori saavuttaa 210 W, mutta on otettava huomioon tällaisten mallien korkeat kustannukset. Annamme tarkempia tietoja Rifarin esimerkistä:
etäisyysakseli 350 mm - lämpöhäviö 139 W;
interaksiaalinen etäisyys 500 mm - lämmönsiirto 183 W;
keskipiste 350 mm (pohjalla) - lämmöntuotto 153 W.
Muiden valmistajien tuotteille tämä parametri voi poiketa toiselta tai toiselta.
Alumiiniset instrumentit on suunnattu käytettäväksi osana yksittäisiä lämmitysjärjestelmiä. Ne on suunniteltu yksinkertaisella mutta houkuttelevalla muotoilulla, ja niillä on suuri lämmöntuotto ja toimivat jopa 12-16 atm. Keskitettyihin lämmitysjärjestelmiin asennettaviksi ne eivät sovellu aggressiivisen lämmön- ja vesimurskainten kestävyyden vuoksi.
Teräslevypatterit
Alumiini- ja bimetallipattereissa on poikkileikkaus. Siksi niiden käyttäminen on tavanomaista ottaa huomioon yhden osan lämmönsiirto. Jos ei ole erotettavissa olevia teräspattereita, koko laitteen lämmönsiirto otetaan huomioon tietyissä kokoluokissa. Esimerkiksi Kermi FTV-22: n kaksirivisen säteilijän lämmönsiirto 200 mm: n ja leveyden ollessa 1100 mm on 1010 wattia. Jos otat paneeliteräspatterin Buderus Logatrend VK-Profil 22-500-900, sen lämmönsiirto on 1644 W.
Laskettaessa yksityisen talon lämmityspattereita on tarpeen tallentaa jokaiselle huoneelle laskettu lämpöteho. Saatujen tietojen perusteella hankitaan tarvittavat laitteet. Kun valitset teräspattereita, kiinnitä huomiota niiden riveihin - samankokoisina, kolmen rivin malleissa lämmönläpäisevyys on suurempi kuin niiden yhden rivin vastapuoli.
Valurautapattereiden lämpöteho on 120-150 W riippuen akselien välisestä etäisyydestä. Yksittäisille malleille tämä luku saavuttaa 180 watin ja vielä enemmän. Valurautaiset paristot toimivat enintään 10 bar: n jäähdytysnesteen paineella, joka kestää hyvin tuhoavaa korroosiota. Niitä käytetään sekä yksityisissä talouksissa että asunnoissa (ei oteta huomioon uusia rakennuksia, joissa vallitsevat teräs- ja bimetallimallit).
Valurautaisten akkujen valitseminen oman kodin lämmittämiseksi on tarpeen ottaa huomioon yhden osan lämmönsiirto - tällä perusteella hankitaan akkuja, joissa on tietty määrä osioita. Esimerkiksi valuraudasta valmistetuille paristoille MC-140-500, joiden välinen etäisyys on 500 mm, lämmönsiirto on 175 W. Tehomallit, joiden keskipituus on 300 mm, on 120 wattia.
Valurauta sopii erinomaisesti yksityisiin koteihin asennettavaksi, mikä on pitkäikäinen, korkea lämmönkestävyys ja hyvä lämmönhukka. Mutta sinun on otettava huomioon niiden puutteet:
suuri paino - 10 osaa, joiden keskipituus on 500 mm painaa yli 70 kg;
asennuksen aiheuttamat haitat - tämä puutteellinen virtaus edellisestä;
suuri inertia - edistää liian pitkän lämmittelyn ja tarpeettomia kuluja lämmön tuottamiseen.
Huolimatta joistakin haitoista, ne ovat yhä kysyntää.
Yksinkertainen taulukko lämpöpatterin tehon laskemiseksi tietyn alueen huoneen lämmittämiseksi.
Kuinka lämmitysakku lasketaan kuumennetun alueen neliömetriä kohden? Ensinnäkin sinun on perehdyttävä perusparametreihin, jotka otetaan huomioon laskelmissa, joihin kuuluvat:
lämpöteho lämmitykseen 1 neliökilometriä. m - 100 W;
tavallinen kattokorkeus - 2,7 m;
yksi ulkoseinä.
Tällaisten tietojen perusteella lämpöteho, joka tarvitaan 10 neliömetrin huoneen lämmittämiseen. m, on 1000 wattia. Tuloksena oleva teho jaetaan yhden osan lämmönsiirrolla - näin saadaan tarvittava määrä kappaleita (tai me valitsemme sopivan teräslevyn tai putkimaisen jäähdyttimen).
Taulukko halutun lukumäärän laskemisesta riippuen lämmitetyn huoneen alueesta ja yhden osan kapasiteetista.
Jäähdyttimien lukujen laskeminen laskimella antaa hyviä tuloksia. Tässä on yksinkertainen esimerkki 10 neliömetrin huoneen lämmittämisestä. m - jos huone ei ole kulma ja kaksoislasit on asennettu siihen, tarvittava lämpöteho on 1000 W. Jos haluamme asentaa alumiiniparistot 180 W: n lämpötehoon, tarvitsemme 6 kappaletta - vain jakaa vastaanotettu teho yhden osan lämmönsiirrolla.
Näin ollen, jos ostat lämpöpattereita, joiden lämpösiirto on 200 W: n osa, jaksoja on 5 kpl. Onko huoneessa korkeat 3,5 m: n katot? Tämän jälkeen kappaleiden määrä kasvaa 6 kpl. Huoneessa on kaksi ulkoseinää (kulmahuone)? Tässä tapauksessa sinun on lisättävä vielä yksi osa.
Tietoja akkujen lämmönsiirrosta on nähtävissä niiden passiin. Esimerkiksi alumiinipatterien osuuksien laskeminen perustuu yhden osan lämmönsiirtoon. Sama pätee myös bimetallipattereihin (ja valurautaan, vaikkakaan ne eivät taittuvat). Kun käytetään teräspattereita, koko laitteen passi- voima otetaan (annamme edellä esitetyt esimerkit).
Erittäin tarkka laskelma
Edellä esitettiin esimerkki hyvin yksinkertaisesta lämmitysparistojen määrän laskemisesta alueittain. Siinä ei oteta huomioon monia tekijöitä, kuten seinien lämpöeristeen laatu, lasitustyypit, minimilämpötila ja monet muut. Yksinkertaistettujen laskelmien avulla voimme tehdä virheitä, joiden seurauksena jotkut huoneet osoittautuvat kylmiksi ja jotkut - liian kuumiksi. Lämpötilaa voidaan korjata sulkuventtiilien avulla, mutta on parasta antaa kaiken etukäteen - ainakin materiaalien säästämiseksi.
Jos talosi rakentamisen aikana kiinnität kunnon huomiota sen eristämiseen, tulevaisuudessa säästät paljon lämmitykseen.
Kuinka yksityisen talon pattereiden tarkka laskenta on? Otetaan huomioon laskevat ja kasvavat kertoimet. Ensin koskettamme lasia. Jos talossa on yksittäiset ikkunat, käytämme kerrointa 1,27. Kaksinkertaisissa ikkunoissa kerrointa ei käytetä (itse asiassa se on 1,0). Jos talossa on kolminkertaiset lasit, käytämme 0,85: n laskevaa tekijää.
Talon seinät on sijoitettu kahteen tiiliin tai niiden rakenteessa on lämmitin? Sitten sovelletaan tekijää 1,0. Jos annat lisäeristystä, voit käyttää turvallisesti 0,85: n pienennyskerrointa - lämmityskustannukset pienenevät. Jos lämpöeristystä ei ole, käytämme inkrementaalista tekijää 1,27.
Lämpöpattereiden lukumäärää laskettaessa pinta-alaa ja ikkunoita on otettava huomioon. Ihannetapauksessa tämä suhde on 30% - tässä tapauksessa käytämme kerrointa 1,0. Jos pidät suurista ikkunoista, ja suhde on 40%, käytä tekijää 1.1 ja suhteessa 50% sinun täytyy kertoa teho kertoimella 1.2. Jos suhde on 10% tai 20%, käytämme laskevia tekijöitä 0,8 tai 0,9.
Kattokorkeus ei ole vähemmän tärkeä parametri. Käytämme tässä seuraavia kertoimia:
Taulukko osioiden määrän laskemisesta riippuen huoneen pinta-alasta ja katon korkeudesta.
jopa 2,7 m - 1,0;
2,7 - 3,5 m - 1,1;
3,5 - 4,5 m - 1,2.
Onko yläkerran takana ullakko vai toinen olohuone? Ja tässä sovelletaan muita kertoimia. Jos lämmitetyn ullakolla (tai eristeellä), kerrote teho 0,9 ja jos olohuone - 0,8. Katon takana on tavallinen lämmitetty ullakko? Käytämme kerrointa 1,0 (tai yksinkertaisesti ottamatta sitä huomioon).
Kun katot otimme seinät - tässä ovat kertoimet:
yksi ulkoseinä - 1,1;
kaksi ulkoseinää (kulmahuone) - 1,2;
kolme ulkoseinää (viimeinen huone laajennetussa talossa, kota) - 1,3;
neljä ulkoseinää (yhden huoneen talo, tilarakennus) - 1,4.
Lisäksi otetaan huomioon keskimääräinen ilman lämpötila kylmimmällä talvikaudella (sama alueellinen kerroin):
kylmä -35 ° C - 1,5 (erittäin suuri varasto, joka ei salli jäätyä);
pakkaset -25 ° C - 1,3 (Sopii Siperiaan);
lämpötila -20 ° C - 1,1 (Venäjän keskilappu);
lämpötila -15 ° C - 0,9;
lämpötila -10 ° C on 0,7.
Kahdella viimeisellä kertoimella käytetään kuumia eteläisiä alueita. Mutta jopa täällä on tavallista jättää kiinteä varastosta kylmän sään tai etenkin lämpöä rakastaville ihmisille.
Kun olet saanut lopullisen lämpötehon valitun huoneen lämmittämiseksi, on tarpeen jakaa se yhden osan lämmönsiirtoon. Tuloksena saamme tarvittavan määrän osia ja voimme mennä kauppaan. Huomaa, että nämä laskelmat mahdollistavat peruskuormituksen 100 wattia neliömetriä kohden. m.
Oikein järjestetty lämmitysjärjestelmä antaa kotelolle tarvittavan lämpötilan. Jotta lämpö siirtyisi asuintilojen ilmatilaan, sinun on tiedettävä, kuinka monta paristoa huoneet ovat mukavampia.
Tämän selvittämiseksi lasketaan lämpöpatterit laskemalla asennettujen lämmityslaitteiden edellyttämä lämpöteho.
Yksinkertaistettu lämpöhäviöiden kompensointi
Kaikki laskelmat perustuvat tiettyihin periaatteisiin. Paristojen tarvittavan lämpötehon laskeminen perustuu siihen, että hyvin toimivien lämmityslaitteiden on täysin kompensoitava käytön aikana syntyvien lämpöhäviöiden takia lämmitettyjen tilojen ominaispiirteet.
Hyvin eristetyssä talossa sijaitsevissa asuintiloissa, jotka sijaitsevat puolestaan ​​lauhkealla ilmastovyöhykkeellä, joissakin tapauksissa yksinkertaistetut lämpövuotojen korvauslaskelmat toimivat. Tällaisissa tiloissa laskelmat perustuvat 1 kuutiometrin lämmitykseen tarvittavaan 41 W: n tehoon. elintilaa.
Kaava lämpötehon määrittämiseksi pattereiden optimaalisten elinolosuhteiden säilyttämiseksi huoneessa on seuraava:
jossa V on kuumennetun huoneen tilavuus kuutiometreinä.
Tuloksena oleva nelinumeroinen tulos voidaan ilmaista kilowatteina, pienentämällä sitä 1 kW = 1000 W.
Yksityiskohtainen kaava lämmöntuotannon laskemiseksi
Kun lämmitysparistojen lukumäärän ja koon yksityiskohtaiset laskelmat otetaan vastaan, ne hylkäävät 100 W: n suhteellisen tehon, mikä on välttämätöntä tietyn vakiotilan normaalille 1 m²: n lämmitykselle. Kaava lämpöä varten tarvittavan lämmöntuotannon määrittämiseksi on seuraava:
Q = (100 x S) x R x K x U x T x H x L x S x X x Y x Z
Laskujen kertoimella S ei ole muuta kuin kuumennetun huoneen pinta-ala ilmaistuna neliömetreinä. Jäljellä olevat kirjaimet ovat erilaisia ​​korjauskertoimia, joita ilman laskenta rajoitetaan.
Mutta vielä lasketut parametrit eivät aina heijasta tietyn huoneen spesifisyyttä. On suositeltavaa antaa suosiollisille indikaattoreille etusija epäilyt laskettaessa. Silloin on helpompaa laskea lämpöpatterien lämpötilaa lämpöä säätelevien laitteiden avulla kuin jäädyttää niiden lämpötehon puuttuessa.
Lisäksi kaavalle osallistuvien paristojen kertoimet analysoidaan yksityiskohtaisesti. Artikkelin lopussa annetaan tietoja eri materiaalien kokoonpuristuvien patterien ominaisuuksista ja otetaan huomioon laskentajärjestys tarvittavien kappaleiden ja akkujen lukumäärän peruslaskennan perusteella.
Huoneiden suuntaaminen maailman päihin
Ja kylmimmissä päivissä aurinkoenergia vaikuttaa edelleen kotitalouden lämmön tasapainoon. Huoneiden suunnasta toiseen suuntaan riippuu lämpötehon laskemisen kaavan "R" kerroin.
Huone, jossa ikkuna etelään. Päivän aukioloaikana se saa ylimääräisen ylimääräisen lämmön verrattuna muihin huoneisiin. Tämä suuntaus otetaan pohja-arvona ja tässä tapauksessa lisäparametri:
Ikkuna on länteen. Tässä huoneessa on myös aikaa saada osa auringonvalosta. Aurinko kuitenkin näyttää siellä lähempänä iltaa, mutta tällaisen lähtökohdan sijainti on kuitenkin edullisempi kuin itä ja pohjoinen:
R = 1,0 (alueilla, joilla on lyhyt talvipäivä, R = 1,05).
Huone on suunnattu itään. Nousevalla talvivalolla ei todennäköisesti ole aikaa lämmetä tällaista tilaa ulkopuolelta. Paristojen tehoon tarvitaan lisää wattia. Lisätään laskelmaan konkreettinen 10%: n korjaus:
Ikkunan ulkopuolella, vain pohjoisessa. Talvella tällainen suoran auringonvalon paikka ei näe lainkaan. Suositellaan, että lämpöpatterin laskeminen lämpöpattereilta korjataan myös 10% korkeammalla:
R = 1,1 (pohjoisten leveysasteiden asukkaat, jotka hyväksyvät R = 1,15, ei ole väärässä).
Jos oleskelu alueella tuulet vallitsevat tiettyyn suuntaan, on toivottavaa, että huoneet tuulen puolella tuottaa lisäämään T on jopa 20% riippuen vahvuus isku (h1,1 Ö 1,2), ja rakennuksen seinät yhdensuuntainen kylmä virtaus, nostaa arvon R 10%: lla (x1, 1).
Ulkoisten seinien vaikutusten laskenta
Sen lisäksi, että seinään on sisäänrakennettu ikkuna tai ikkunoita, huoneen muilla seinillä voi olla myös kosketuksessa ulkoilman kylmyyden kanssa. Huoneen ulkoiset seinät määrittävät lämpöpatterin lämpötehon suunnittelukaavan kerroin "K".
Tyypillinen tapaus on yksi kadun seinän läsnäolo lähellä rakennusta:
Kaksi ulkoseinää pyytää lämmittämään huoneen 20% enemmän lämpöä:
Jokainen seuraava ulkoseinä lisää laskennan 10% vaaditusta lämmönsiirrosta:
K = 1,3 - kolme kadun seinää,
K = 1,4 - neljä ulkoista seinää.
Lämpöeristyksen lämpöpatterien riippuvuus
Vähennä sisätilojen lämmityksen budjetin ansiosta voit talteen talvella kylmässä kunnossa ja turvallisesti ja merkittävästi. Ulkoseinien eristysaste noudattaa kerrointa "U", joka vähentää tai nostaa lämmityslaitteiden laskettua lämpötehoa.
U = 1,0 vakioihin. Niitä pidetään seininä:
- ilmastoon sopivista materiaaleista ja paksuudesta,
- pienennetty paksuus, mutta kipsattu ulkopinta,
- pienempi paksuus, mutta pinnallinen ulkoinen lämpöeristys.
Jos kadunseinien eristys tehtiin erikoislaskennalla, niin:
Mutta ja jos ulkoseinät eivät ole kylmänkestäviä, tässä:
Jos annat huoneen alueen, seinät voidaan eristää sisältä. Ja suojaamaan seiniä kylmästä ulkona, on aina tapa.
Ilmasto on tärkeä aritmeettinen tekijä
Eri ilmastovyöhykkeillä on erilaisia ​​indikaattoreita vähäisimmistä katulämmöistä. Lämpötilojen lämpötehon laskennassa lasketaan kerroin "T".
Normaalia säätä pidetään -20 ° C: ksi. Vähiten kylmäalueille:
Lämpimämpiä alueita varten tämä suunnittelutekijä laskee laskelmien kokonaisulottuvuutta:
T = 0,9 talvella, jonka pakkasessa on -15 ° C,
T = 0,7 - -10 ° C.
Vakavien ilmastoalueiden osalta lämmittimistä vaadittava lämpöenergian määrä kasvaa:
T = 1,1, pakkasille -25 ° C asti,
T = 1,3 - -35 ° C,
T = 1,5 alle -35 ° C.
Suurten tilojen laskennan ominaisuudet
On selvää, että kahdelta samalta alueelta tulevasta huoneesta tarvitaan enemmän lämpöä korkeammalle katolle. Lämpötehon laskennassa huomioon ottava "H" -kerroin auttaa korjaamaan kuumennetun tilan tilavuuden.
Artikkelin alussa mainittiin tietty normatiivinen huone. Tätä pidetään huoneena, jonka katto on 2,7 metriä ja alapuolella. Hänelle:
Huoneen korkeus on jopa 3 metriä korkea ja se on jo ajan tasalla:
Laskennassa lisätään 5% joka puolen metrin korkeudella:
H = 1,1 huoneelle, jonka enimmäismäärä on 3,5 metriä,
H = 1,15 - enintään 4 metriä.
Jos sinun täytyy yhtäkkiä laskea korkeamman huoneen lämmöntarve, se otetaan:
Luonnon lain mukaan lämmin lämmin ilma kulkee ylöspäin. Jos haluat sekoittaa koko äänenvoimakkuuden lämmityslaitteilla, sinun on tehtävä töitä.
Kattoon ja lattiaan arvioitu rooli
Paristojen lämpövoiman vähentämiseksi ei ole pelkästään hyvin eristettyjä ulkoisia seiniä. Lämmin huoneeseen kosketettu katto mahdollistaa myös huoneenlämmityksen häviöiden minimoinnin. Laskentakaavan kerroin "W" on vain sen varmistaminen.
Jos yläosassa on esimerkiksi lämmittämättömiä lämmittämättömiä ullakko, niin:
Kuumentamattomalle, mutta eristetylle ullakolle tai muulle ylhäältä eristetylle huoneelle:
Mutta jos lattian yläpuolella lämmitetty huone, niin:
Merkkiä W voidaan säätää ylöspäin pohjakerroksen tiloissa, jos ne sijaitsevat maahan, kuumentamattomassa kellarissa tai suihkualueella. Sitten numerot ovat:
lattia on eristetty + 20% (h1,2);
lattia ei ole eristetty + 40% (h1,4).
Kehysten laatu takaa lämmön
Windows - kerran heikko paikka elintilaa eristettäessä. Moderni kehykset, joissa on kaksinkertaiset ikkunat, ovat merkittävästi parantaneet huoneiden suojelua kadun kylmästä. Lämpötehon laskemisessa käytettävien ikkunoiden laatuaste kuvaa kerrointa "G".
Laskennan perustana on vakiorakenne, jossa on yksikerroksinen kaksinkertainen ikkuna, jossa:
Jos rungossa on kaksi- tai kolmikammioinen kaksinkertainen yksikkö, niin:
Mutta ja jos ikkunassa on vanha puukehys, niin:
Ikkunan koko on tärkeä
Logiikan seurauksena voidaan väittää, että mitä enemmän ikkunoita huoneessa ja sitä laajempi tarkastelu, sitä herkempi lämpövuoto niiden läpi. Akkujen edellyttämä lämpöteho lasketaan kaavasta "X" vain tästä.
Normi ​​on seurausta ikkunoiden aukkojen alueen jakamisesta huoneen pinta-alalle, joka on 0,2-0,3. Tämän tuloksen ansiosta:
Jos yhtäkkiä ikkunat vievät vielä vähemmän tilaa, niin:
X = 0,9 suhde alueelle 0,1 - 0,2,
X = 0,8 suhteessa korkeintaan 0,1.
Jos ikkunat ovat tavallista enemmän:
X = 1,1, jos suhde alueilla 0,3-0,4,
X = 1,2, kun se on 0,4-0,5.
Jos juoksevuus ikkuna-aukkoja (esim huoneissa kattoon ikkunat) ulottuu ehdotettu suhteet kohtuullisesti lisätä arvoa X enemmän 10%, kun taas pinta-ala oli 0,1.
Oven huoneessa, jota käytetään säännöllisesti talvella avata avoin parveke tai loggia, tekee omat korjaukset lämmön tasapainoon. Tällaisessa huoneessa on oikein lisätä X: tä 30%: lla (x1, 3).
Lämpöenergian menetykset kompensoivat helposti kompakti asennus kanavaveden parvekkeella tai sähkökondensaattorilla.
Akun sulkemisen vaikutus
Tietenkin, jäähdytin, joka on vähemmän suojattu erilaisilla keinotekoisilla ja luonnollisilla esteillä, luopuu parhaiten lämmöstä. Tässä tapauksessa lämpötehon laskentakaavaa laajennetaan "Y" -kertoimella, joka ottaa huomioon akun käyttöolosuhteet.
Lämmityslaitteiden yleisin sijainti - ikkunaluukun alla. Tässä tilanteessa:
Jos akku on yhtäkkiä täysin avoin kaikille puolille, se on:
Muissa muunnelmissa:
Y = 1,07, kun säteilijä peittää seinän vaakasuora projektio,
Y = 1,12, jos kynnyksen alapuolella oleva akku peitetään etukotelolla,
Y = 1,2, kun lämmitin on estetty kaikilta puolilta.
Vaihdetut pitkät, paksut verhot aiheuttavat myös kylmää napsautusta huoneeseen.
Jäähdyttimen liitännän tehokkuus
Kuinka se yhdistää säteilijän lämmitysjohdotukseen suoraan määrittää sen toiminnan tehokkuuden. Usein asuntojen omistajat lahjoittavat tämän indikaattorin tilojen kauneuden puolesta. Kaavan vaadittavan lämmönkapasiteetin laskemisessa otetaan huomioon kaikki tämä kertoimella "Z".
Jäähdyttimen sisällyttäminen lämmitysjärjestelmän yhteiseen piiriin vastaanottamalla "diagonaalilla" on kaikkein perusteltavin. Hänelle on hyväksytty:
Toinen, yleisimpi putkiston lyhyen pituuden vuoksi, on mahdollisuus liittyä "sivusta". tässä:
Kolmas menetelmä on "molemmilta puolilta." Muoviputkien ansiosta hän nopeasti juurtui uuteen rakentamiseen huolimatta paljon vähemmän tehokkuudesta:
Toinen, erittäin vähän tehokas tapa "pohjasta toisaalta" ansaitsee ottaa huomioon vain siksi, että jotkut lämpöpatterimallit toimitetaan valmiina solmukoineen, joilla on yhteys putkiin ja syöttöön, sekä paluuvirtaukseen. Sen parametri:
Lisätä lämmityslaitteiden tehokkuutta auttaa asentamaan niihin ilmanvaihtoa, joka ajoissa säästää järjestelmää "zavozdushivaniya."
Vedenlämmittimen toimintaperiaate riippuu kuuman nesteen fysikaalisista ominaisuuksista, jotka nousevat ylöspäin ja jäähdytyksen jälkeen liikkuvat alaspäin. Siksi on erittäin suositeltavaa käyttää lämmitysjärjestelmien liitäntöjä jäähdyttimiin, joissa syöttöputki on pohjassa ja paluukanavat ovat yläosassa.
Käytännön esimerkki lämpötehon laskemisesta
Corner-huone, jossa ei ole parveketta, kaksikerroksisen kuona-block-stukkotitalon toisessa kerroksessa Länsi-Siperian tuulettomalla alueella.
Huoneen pituus 5,30 m х leveys 4,30 m = pinta-ala 22,79 m²
Ikkunan leveys on 1,30 mx korkeus 1,70 m = alue 2,21 neliömetriä.
Huoneen korkeus on 2,95 m.
Huoneen pinta-ala neliömetreinä: S = 22,79.
Suuntaikkuna - etelään: R = 1,0.
Ulkoseinien lukumäärä on kaksi: K = 1,2.
Ulkoseinien lämmitys - vakio: U = 1,0.
Vähimmäislämpötila on -35 ° C: T = 1,3.
Huoneen korkeus on korkeintaan 3 m: H = 1,05.
Yläosassa on lämmitetty ullakko: W = 1.0.
Kehykset - yksikerroslasi: G = 1,0.
Ikkunan ja huoneen suhde on korkeintaan 0,1: X = 0,8.
Jäähdyttimen sijainti on ikkuna-ikkunan alapuolella: Y = 1,0.
Patterin liittäminen - diagonaalisesti: Z = 1.0.
Yhteensä (älä unohda kertoa 100: llä): Q = 2 986 wattia.
Alla on kuvaus lämpöpatteriprofiilien ja tarvittavien paristojen määrästä. Se perustuu lämpökapasiteetin saavutettuihin tuloksiin ottaen huomioon ehdotettujen lämmityslaitteiden asennusten mitat. Riippumatta tuloksista on suositeltavaa sijoittaa kulmavaihtoehtoihin patterit, joissa ei ole vain ikkunalasia. Paristot on asennettava "sokeille" ulkoseinille tai lähikulmille, jotka joutuvat suurimman jäätymisen kohteeksi kadun kylmän vaikutuksen alaisena.
Akun osien erityinen lämpöteho
Jopa ennen lämmityslaitteiden tarvittavan lämmönsiirron yleistä laskemista on tarpeen päättää, mitkä puretut paristot, joista materiaali asennetaan tiloihin. Valinnan tulee perustua lämmitysjärjestelmän ominaisuuksiin (sisäinen paine, jäähdytysnesteen lämpötila). Tässä tapauksessa älä unohda ostettujen tuotteiden huomattavasti eriytettyä arvoa.
Tietoja siitä, miten oikein lasketaan oikea määrä erilaisia ​​paristoja lämmitykseen ja menee edelleen.
Jäähdytysnesteellä 70 ° C: ssä eri materiaaleista koostuvien 500 mm: n eri pattereiden erilainen erityinen lämpöteho "q".
Valurauta. Tämän metallin jäähdyttimet soveltuvat mihin tahansa lämmitysjärjestelmään. Yhden valuraudan erityisvoima:
q = 160 wattia.
Terästä. Teräsputkipatterit voivat toimia vaikeimmissa käyttöolosuhteissa. Heidän osansa ovat kauniita metallisessa kiiltonsa, mutta niillä on vähiten lämpöhäviöitä:
q = 85 wattia.
Alumiinia. Kevyet, esteettiset alumiinipatterit tulisi asentaa vain itsenäisiin lämmitysjärjestelmiin, joissa paine on alle 7 ilmakehää. Mutta lämmönsiirrossa osiinsa ei ole yhtä suuri:
q = 200 wattia.
Bimetal. Tällaisesta materiaalista valmistettujen lämpöpatterien sisäosa on valmistettu teräksestä, ja lämpöä irrottava pinta on valmistettu alumiinista. Nämä paristot kestävät kaikenlaisia ​​paine- ja lämpötilamoodeja. Bimetalilohkojen erityinen lämpöteho on myös korkeudessa:
q = 180 wattia.
Q: n annetut arvot ovat melko mielivaltaisia ​​ja niitä käytetään alustavaan laskentaan. Tarkemmat luvut sisältyvät ostettujen lämmityslaitteiden passeihin.
Lämpöpatterin laskeminen alueittain
Yksi talon tai huoneiston mukavista elinolosuhteista on luotettava, oikein suunniteltu ja koottu, tasapainoinen lämmitysjärjestelmä. Tästä syystä tällaisen järjestelmän luominen on tärkein tehtävä järjestettäessä omakotitalon rakentamista tai suuria korjauksia korkean huoneiston yhteydessä.
Huolimatta nykyaikaisista eri tyyppisistä lämmitysjärjestelmistä, luotettavuuden alalla toimiva johtaja on yhä todistettu järjestelmä: putkistojen ääriviivat kierrätysjäähdyttimellä ja lämmönvaihtolaitteet - tiloihin asennetut lämpöpatterit. Näyttäisi siltä, ​​että kaikki on yksinkertaista, paristot ovat ikkunoiden alapuolella ja tarjoavat tarvittavan lämmityksen... On kuitenkin tiedettävä, että lämmönsiirto lämpöpattereista vastaa huoneen aluetta ja muutamaa muuta erityistä kriteeriä. SNiP: n vaatimuksiin perustuvat lämpöeristyslaskelmat ovat varsin monimutkaisia ​​asiantuntijoiden suorittamia menettelytapoja. Voit kuitenkin tehdä sen itsestään tietysti sallitulla yksinkertaistamisella. Tässä julkaisussa kerrotaan, miten voit laskea lämmitysparistot lämmitetyn tilan alueella ottaen huomioon eri vivahteet.
Mutta aloittajalle, sinun on ainakin perehtyä lyhyesti olemassa oleviin lämpöpattereihin - laskelmien tulokset riippuvat paljolti niiden parametreista.
Lyhyesti nykyisistä lämpöpattereista
Moderni valikoima lämpöpattereita on tarjolla seuraavia tyyppejä:
Paneelin tai putkimaisen rakenteen teräspatterit.
Valurautaiset paristot.
Alumiiniset lämpöpatterit useita muutoksia.
Bimetallipatterit.
Tämäntyyppinen jäähdytin ei ole saanut paljon suosiota huolimatta siitä, että joissakin malleissa on tyylikäs muotoilu. Ongelmana on, että tällaisten lämmönvaihtolaitteiden puutteet ovat huomattavasti korkeammat kuin niiden edut - alhainen hinta, suhteellisen pieni massa ja helppo asennus.
Teräspattereilla on monia haittoja
Tällaisten lämpöpatterien ohuet terässeinät eivät ole kovin lämmönkestäviä - ne lämpenevät nopeasti, mutta myös jäähtyvät nopeasti. Hydraulisissa iskuissa voi olla ongelmia - arkin hitsatut liitokset aiheuttavat joskus vuodon. Lisäksi halpoja malleja, joilla ei ole erityistä pinnoitetta, ovat alttiita korroosiolle, ja niiden käyttöikä on pieni - yleensä valmistajat antavat heille melko pienen takuun toiminnan kestolle.
Suurimmassa osassa tapauksista teräspatterit ovat kiinteä rakenne, eikä lämmönsiirtoa ole mahdollista vaihtaa muuttamalla kappaleiden lukumäärää. Heillä on passiivinen lämpövoima, joka on valittava välittömästi huoneen ja huoneen ominaisuuksien perusteella, missä heidät on suunniteltu asennettaviksi. Poikkeus - Joillakin putkimaisilla lämpöpattereilla on mahdollisuus vaihtaa kappaleiden lukumäärää, mutta tämä tapahtuu yleensä tilauksen, valmistuksen eikä kotona.
Tämäntyyppisten akkujen edustajat ovat todennäköisesti tuttuja kaikille varhaislapsuudesta - ne olivat aikaisemmin kirjaimellisesti asennettuina kaikkialla.
Perehtynyt kaikkiin lapsuuden valuraudasta valmistettuun jäähdyttimeen MC-140-500
Ehkä tällaiset paristot MC-140 - 500 eivät eronneet erityisestä armosta, mutta he palvelivat uskollisesti ei yhden sukupolven vuokralaisia. Tämän säteilijän jokaisen osan lämpöteho oli 160 wattia. Keräimen patteri ja kappaleiden lukumäärä ei periaatteessa rajoitu mihinkään.
Nykyaikaiset valurautaiset lämpöpatterit
Tällä hetkellä monet modernit valurautaiset lämpöpatterit ovat myynnissä. Niitä erottaa entistä tyylikkäämpi ulkonäkö, sileät pehmeät ulkopinnat, jotka helpottavat puhdistusta. Saatavana on myös yksinoikeudellisia versioita, joissa on valettu valurautaa.
Kaikilla näillä malleilla säilyy täysin valurautaisten paristojen tärkeimmät edut:
Valuraudan korkea kuumakapasiteetti ja paristojen massiivisuus vaikuttavat pitkäaikaiseen säilyvyyteen ja korkeaan lämmöntuotantoon.
Valurautaiset paristot, joissa on oikea kokoonpano ja korkealaatuinen tiivistys, eivät pelkää vesisahaita, lämpötilan muutoksia.
Paksut valurautaiset seinät ovat vähemmän alttiita korroosiolle ja hankaavalle kulumiselle. Lähes mitä tahansa jäähdytysnestettä voidaan käyttää, joten nämä paristot ovat yhtä hyviä sekä itsenäisille että keskuslämmitysjärjestelmille.
Jos et ota huomioon vanhojen valurautaisten paristojen ulkoisia tietoja, puutteista on mahdollista havaita metallin haavoittuvuus (epäkelvottomat aksentti-iskuja), järjestelmän suhteellinen monimutkaisuus, joka liittyy enemmän massavarmuuteen. Lisäksi kaikki seinän väliseinät eivät kestä tällaisten patterien painoa.
Alumiiniset lämpöpatterit, jotka ilmestyivät melko hiljattain, saivat nopeasti suosioaan. Ne ovat suhteellisen halpoja, niillä on moderni, melko tyylikäs ulkonäkö, erinomainen lämmöntuotto.
Alumiinipattereita valittaessa on otettava huomioon joitain tärkeitä vivahteita
Korkealaatuiset alumiiniparistot kestävät 15 tai useamman ilmakehän, korkean lämpötilan jäähdytysnesteen - noin 100 astetta. Samaan aikaan joidenkin mallien jaksollisen osan lämmöntuotto saavuttaa ajoittain 200 wattia. Ne ovat kuitenkin pieni massa (paino on yleensä enintään 2 kg) eikä vaadi suurta jäähdytysainetta (kapasiteetti - enintään 500 ml).
Alumiiniset lämpöpatterit on myytävänä valmiiksi asennettuina paristoina, ja niillä voidaan vaihtaa kappalemääräisiä osia ja kokonaisia ​​tuotteita.
Jotkut tyypit ovat erittäin alttiita alumiinin hapen korroosiota varten, ja kaasun suuri riski on tämän kanssa. Tämä tekee erityisiä vaatimuksia jäähdytysnesteen laadusta, joten tällaiset paristot asennetaan tavallisesti itsenäisiin lämmitysjärjestelmiin.
Jotkut alumiiniset lämpöpatterit, joita ei ole erotettavissa, joiden osia valmistetaan ekstruusiotekniikalla, voivat tietyissä epäsuotuisissa olosuhteissa aiheuttaa vuotoja nivelissä. Samaan aikaan korjausten tekemiseen - se on yksinkertaisesti mahdotonta, ja sinun on vaihdettava koko akku.
Kaikki alumiiniset paristot ovat korkealaatuisia - valmistettu metallin anodisella hapetuksella. Käytännössä hapen korroosio ei käytännössä pelkää näitä tuotteita.
Ulkopuolella kaikki alumiiniset lämpöpatterit ovat suunnilleen samankaltaisia, joten sinun tarvitsee huolellisesti tutustua tekniseen dokumentointiin.
Tällaiset säteilijät luotettavuudellaan haastavat valurautaisen ensisijaisuuden ja lämpötehokkuuden - alumiinilla. Syy tähän on niiden erityinen muotoilu.
Bimetallisen jäähdyttimen rakenne
Jokainen osa koostuu kahdesta, ylä- ja alapuolisesta teräksisestä vaakasuorasta keräimestä (kohta 1), jotka on yhdistetty samalla teräksisellä pystysuoralla kanavalla (pos.2). Yhden akun kytkentä tehdään korkealaatuisilla kierteillä (kohta 3). Ulkoisen alumiinikuoren ansiosta korkea lämmönjohtavuus saadaan aikaan.
Teräsputket on valmistettu metallista, joka ei ole syöpynyt tai jolla on suojaava polymeeripinnoite. No, alumiininen lämmönsiirrin ei missään olosuhteissa ole kosketuksissa jäähdytysnesteeseen, eikä korroosiota ole lainkaan kauheaa.
Tällöin saadaan aikaan suuri lujuus ja kestävyys erinomaisella lämpöominaisuudella.
Tällaiset paristot eivät pelkää kovin suuria painepiikkejä, korkeita lämpötiloja. Ne ovat itse asiassa yleismaailmallisia ja sopivia kaikkiin lämmitysjärjestelmiin, mutta silti ne näyttävät parhaan suorituskyvyn korkeapaineisessa keskusjärjestelmässä - piireissä, joissa on luonnollista verenkiertoa, ne ovat vähäisiä.
Ehkä ainoa haittapuoli on korkea hinta verrattuna muihin lämpöpattereihin.
Havainnon helpottamiseksi sijoitetaan taulukko, jossa säteilijöiden vertailevat ominaisuudet annetaan. Selitä siinä:
TS - putkimainen teräs;
Chg - valurauta;
Al - alumiini tavanomainen;
AA - alumiini anodisoitu;
BM - bimetalleja.
Video: suositukset pattereiden valitsemiseksi
Miten lasketaan tarvittava määrä jäähdytinosastoja
On selvää, että huoneeseen asennetun jäähdyttimen (yhden tai useamman) on lämmitettävä mukavaan lämpötilaan ja kompensoitava väistämättömästä lämpöhäviöstä kadusta säästä riippumatta.
Laskennan perusarvo on aina huoneen tai tilavuuden tila. Itse ammattimaiset laskelmat ovat hyvin monimutkaisia ​​ja niissä otetaan huomioon erittäin suuri määrä kriteerejä. Mutta arjen tarpeisiin voit käyttää yksinkertaistettuja menetelmiä.
Yksinkertaisimmat laskentatavat
On yleisesti hyväksyttyä, että tilaa 100 W / neliömetri riittää normaalien asuinrakennusten normaalien olosuhteiden luomiseen. Joten sinun tarvitsee vain laskea huoneen alue ja kertoa se 100: llä.
Q - tarvittava lämmönsiirto lämpöpattereista.
S on lämmitetyn tilan alue.
Jos aiot asentaa ei-erotettavissa olevan jäähdyttimen, niin tämä arvo tulee ohjeeksi tarvittavan mallin valitsemiseksi. Siinä tapauksessa, että asennetaan paristoja, jotka mahdollistavat osioiden määrän muuttamisen, on tehtävä toinen määrä:
N on laskettavien osioiden lukumäärä.
Qus on yhden osan erityinen lämpöteho. Tämä määrä on ilmoitettava tuotteen teknisessä tiedoissa.
Kuten näette, nämä laskelmat ovat äärimmäisen yksinkertaisia ​​eivätkä vaadi mitään erityistä tietämystä matematiikasta - tarpeeksi rulettia huoneen ja paperin mittaamiseksi laskelmille. Lisäksi voit käyttää alla olevaa taulukkoa - eri alueille ja tietyille lämmitysosastoille on jo laskettu arvoja.
Osaustaulukko
Sinun on kuitenkin muistettava, että nämä arvot ovat korkean rakennuksen tavanomaiselle kattokorkeudelle (2, 7 m). Jos huoneen korkeus on erilainen, on parempi laskea akun osamäärät huoneen tilavuuden mukaan. Tällöin käytetään keskimäärin 41 volttia lämpötehoa kuutiometrissä tilavuustilavuudessa paneelitalossa tai 34 wattia tiilissä.
jossa h on katon korkeus lattiatason yläpuolella.
Muut laskelmat - ei eroa edellä esitetystä.
Yksityiskohtainen laskenta ottaen huomioon tilojen ominaisuudet
Siirrymme nyt vakavampiin laskelmiin. Yksinkertaistettu laskentamenetelmä, joka on annettu edellä, voi esittää "yllätyksen" talon tai asunnon omistajille. Kun asennetut jäähdyttimet eivät luo tarvittavan mukavan mikroilmaston asuintiloihin. Ja syy tähän - koko listan vivahteista, joita juuri harkittu menetelmä ei ota huomioon. Ja tällä välin tällaiset vivahteet voivat olla hyvin tärkeitä.
Joten, perustuen jälleen kerran aluetta koskeva ala sitoutuu ja kaikki samat 100 wm²: llä. Mutta kaava itsessään näyttää jo jonkin verran erilaiselta:
A: n ja J: n kirjaimet ehdottomasti osoittavat kertoimia, joissa otetaan huomioon huoneen ominaisuudet ja siinä olevien jäähdyttimien asennus. Harkitse niitä järjestyksessä:
A on ulkoseinien lukumäärä huoneessa.
On selvää, että mitä korkeampi huoneen kosketuspinta on kadulla, eli sitä enemmän ulkoseinien huoneessa, sitä suurempi on yleinen lämpöhäviö. Tämä riippuvuus otetaan huomioon kertoimella A:
Yksi ulkoseinä on A = 1, 0
Kaksi ulkoseinää - A = 1, 2
Kolme ulkoseinää - A = 1, 3
Kaikki neljä seinää ovat ulkoisia - A = 1, 4
B - huoneen suuntautuminen maailman puolille.
Suurin auringonvalo ei ole maksimissaan lämpöhäviöissä. Tämä on varmasti talon pohjoinen puoli, ja täällä voi myös olla itäinen - auringon säteet ovat vain täällä aamuisin, kun valaistus ei "ole tullut täyteen voimaan".
Tilojen lämmitys riippuu suuresti niiden sijainnista suhteessa maailman sivuihin
Talon etelä- ja länsipuolet ovat aina Aurinko lämpimämpiä.
Tästä syystä kerroin B:
Huone sijaitsee pohjoiseen tai itään - B = 1, 1
Etelä- tai länsihuoneet - B = 1, ts., Voidaan jättää huomiotta.
С - kerroin, ottaen huomioon seinien eristysasteen.
On selvää, että kuumennetun huoneen lämpöhäviö riippuu ulkoseinien lämmöneristyksen laadusta. Kertoimen C oletetaan olevan:
Keskimmäinen taso - seinät on sijoitettu kahdelle tiilille tai niiden pintaeristykseksi muulla materiaalilla - С = 1, 0
Ulkoseinät eivät ole eristettyjä - С = 1, 27
Lämpöeristyslämpötilojen korkean tason taso - C = 0,85.
D - alueen ilmasto-olosuhteet.
Luonnollisesti on mahdotonta rinnastaa vaadittavan lämmitystehon perusindikaattorit "yhdellä kampalla" - ne riippuvat myös tietystä paikasta tyypillisten talvi-negatiivisten lämpötilojen tasolle. Tässä otetaan huomioon kerroin D. Hänen valintansa mukaan otetaan tammikuun kylmimmän vuosikymmenen keskilämpötilat - tavallisesti tämä arvo on helposti selvitetty paikallisessa hydrometeorologisessa palvelussa.
- 35 ° С ja sen alapuolella - D = 1, 5
-20 ° C - D = 1, 1
ei pienempi kuin - 15 ° С - D = 0, 9
ei pienempi kuin - 10 ° С - D = 0, 7
E - kerroin huoneen kattokorkeudesta.
Kuten jo mainittiin, 100 W / m² on tavallisen kattokorkeuden keskiarvo. Jos se on erilainen, sinun on annettava korjauskerroin E:
Enintään 2, 7 m - E = 1, 0
3,1 - 3,5 m - E = 1, 1
Yli 4, 1 m - Е = 1, 2
F on kerroin, joka ottaa huomioon yllä olevan huoneen tyypin
Jäähdytysjärjestelmän järjestäminen kylmätilojen huoneissa on järjettömän miehitys, ja omistajat aina toteuttavat toimenpiteitä tässä asiassa. Mutta edellä olevien tilojen tyyppi, usein niistä ei riipu. Ja toisaalta, jos asuinalue tai eristetty tila on päälle, lämpöenergian kokonaiskysyntä vähenee merkittävästi:
kylmä ullakko tai lämmittämätön huone - F = 1, 0
eristetty ullakko (mukaan lukien - ja eristetty katto) - F = 0, 9
lämmitetty huone - F = 0, 8
G - Asennetun ikkunan tyypin laskentakerroin.
Erilaiset ikkunarakenteet aiheuttavat epätasaisesti lämpöhäviöitä. Tässä otetaan huomioon kerroin G:
perinteiset puukehykset, joissa on kaksoislasit - G = 1, 27
ikkunat on varustettu yksikerroksisella kaksoislasilla (2 lasia) - G = 1, 0
yksikammioinen eristävä lasia, jossa on argon täyttöä tai kaksoisikkunaa (3 lasia) - G = 0, 85
H on huoneen lasitusalueen kerroin.
Lämpöhäviön kokonaismäärä riippuu huoneeseen asennettujen ikkunoiden kokonaispinta-alasta. Tämä arvo lasketaan ikkunan alueen suhdetta huoneen pinta-alan mukaan. Riippuen saadusta tuloksesta löytyy kerroin H:
Suhde on alle 0,1 - N = 0, 8
I on kerroin, joka ottaa huomioon jäähdyttimen liitäntäjärjestelmän.
Kuinka lämpöpatterit on kytketty syöttö- ja paluuputkiin, niiden lämmönsiirto riippuu. Tämä on otettava huomioon myös asennuksen suunnittelussa ja tarvittavien osuuksien määrittämisessä:
Kaaviot, jotka koskevat jäähdyttimen asentamista lämmityspiiriin
a - diagonaalinen liitäntä, syöttää ylhäältä, palaa alhaalta - I = 1, 0
b - yksipuolinen liitäntä, syöttö ylhäältä, paluu alhaalta - I = 1, 03
c - kaksisuuntainen liitäntä ja syöttää ja palaa alhaalta - I = 1, 13
g - diagonaalinen liitäntä, syöttö alhaalta, paluu ylhäältä - I = 1, 25
d - yksipuolinen liitäntä, syöttö alhaalta, paluu ylhäältä - I = 1, 28
e - yksisuuntainen paluulento ja syöttö - I = 1, 28
J - tekijä, kun otetaan huomioon asennetun säteilijän avoimuusaste.
Paljon riippuu siitä, kuinka hyvin asennettuja paristoja on avoinna ilman lämmönvaihtoa huoneilman kanssa. Nykyiset tai keinotekoisesti muodostetut esteet voivat merkittävästi vähentää jäähdyttimen lämmönsiirtoa. Tässä otetaan huomioon kerroin J:
Paristojen lämmönsiirtoon vaikuttavat sijainti ja asennuspaikka sisätiloissa
a - jäähdytin on avoin seinälle tai se ei peitä ikkunalaudalla - J = 0, 9
b - jäähdytin on peitetty yläpuolelta ikkunaluukulla tai hyllyllä - J = 1, 0
в - jäähdytin on peitetty ylhäältä pystysuorassa projektiossa seinäkyyhkyllä ​​- J = 1, 07
g - jäähdytin ylhäältä peilataan ikkunalaudalla ja etupuolelta - osittain peitetty koristekuvulla - J = 1, 12
d - jäähdytin on täysin peitetty koristeellisella suojuksella - J = 1, 2
No, lopuksi se on kaikki. Nyt on mahdollista korvata kaavalla vaaditut arvot ja vastaavat kertoimet, ja tuotos saa tarvittavan lämpötehon huoneen luotettavaksi lämmittämiseksi ottaen huomioon kaikki vivahteet.
Sen jälkeen se jää joko valitsemaan ei-erotettavissa oleva jäähdytin halutun lämmöntuotannon avulla tai jakamaan laskettu arvo valitun mallin akun yhden osan erityisellä lämpöteholla.
Varmasti monet tällaiset laskelmat näyttävät liiallisilta, sillä se on helppo hämmentää. Laskelmien helpottamiseksi suosittelemme käyttämään erityistä laskinta - kaikki vaaditut arvot on jo otettu käyttöön. Käyttäjä voi syöttää vain pyydetyt alkuarvot tai valita haluamasi kohteet luettelosta. "Laske" -painike johtaa välittömästi tarkkaan tulokseen, kun pyöristetään korkeammalle puolelle.
Laskin lämpöpatterien tarkkaan laskentaan
Julkaisijan kirjoittaja ja hän, laskin kääntäjä, toivoo, että portaalin kävijä on saanut arvokasta tietoa ja hyvää apua itse laskemiseen.
Kuinka tehdä lämmitysjärjestelmän putket: yksityisessä talossa, lattiassa, maassa
Etyleeniglykoli lämmitysjärjestelmille
Lämmitetty ja kaksoissoitettu uuni
Uunin sahanpuru: vanha periaate on uusi
Valurautaiset paristot kuuluvat klassisiin lämmittimiin, jotka testataan aika ajoin. Tietenkin nykyään markkinat tarjoavat valmistajille ja nykyaikaisemmille muille metalleille valmistetuille lämpöpattereille.
Mikä jäähdytysneste alumiinipattereille on parempi käyttää