﻿ DALI DT8 / Switch DIM himmennin esim. LED nauhoille. 4 kanavaa /värilämpötilan säätö tai RGBW ohjaus). 12-36 Vdc / 4x8 A. 1 DALI osoite. - Valokas.fi. Hyvän värintoiston LED valoja Valokas.fi
Etusivu / VALOJEN OHJAUS / DALI / DALI DT8 / Switch DIM himmennin esim. LED nauhoille. 4 kanavaa /värilämpötilan säätö tai RGBW ohjaus). 12-36 Vdc / 4×8 A. 1 DALI osoite.
DALI DT6 PWM-himmennin esim. LED nauhoille. 4 kanavaa /värilämpötilan säätö tai RGBW ohjaus). 12-36 Vdc / 4×8 A. 1 DALI osoite.
Tuotekoodi SRD2304BEA
SRD2304BEA on DALI DT8 ohjain eli yhdellä DALi-osoitteella joko värilämpötilan säätö tai RGBW ohjaus (=4 kanavaa). Ohjaus DALI väylästä DALI-säätimen säätämänä. Soveltuu kaikille vakiojännitteellä ohjattaville LED tuotteille kuten LED nauhat, osa korvauspolttimoistamme sekä LED listat. Käyttöjännite 12…36 Vdc.
DALI osoite valitaan kahdella painonapilla, toisella valitaan kymmenet ja toisella ykköset. Osoite näkyy digitaalisessa näytössä. Osoite 00 (nolla-nolla) on ns. yleisosoite. Jos et tiedä minkä osoitteen valitset, osoite 00 on käypäinen, varisnkin jos tätä laitetta ei ohjata kuin yhdellä DALi-säätimellä eikä DALI-väylässä ole muita ohajimia ja säätimiä.
DALI DT8 ohjaus mahdollistaa, että tämän ohjaimen / himmentimen kanavat voidaan säätää 1-4 DALI osoitteella.
Ohjainta voidaan säätää myös Push-Dim tekniikalla. Push-DIM ohjauksessa voit käyttää lähes mitä tahansa normaalia valokytkintä, johon on asennettu lisävarusteena saatava palautusjousi (impulssijousi). Kytkimellä ohjataan 230 Vac L-johtimen avulla valojen päälle / pois kytkeytymistä sekä himmennystasoa. Tällöin DALI-ohjaus ei ole käytössä (ei saa kytkeä), koska Push-DIM ohjaus kytketään suoraan himmentien DALI-liitäntään.
Lähtöjännite sama kuin valitsemasi käyttöjä’nnite (käyttöjännite valitaan ohjattavan LED nauhan käyttöjännitteen mukaan)
Maximiohjausvirta 8 A / kanava
Maksimi ohjausteho käyttöjännitteen mukaan 96…288 W
Värin säätö ja värilämpötilan säätö portaattomasti (256 eri tasoa)
IEC 62386-207:2009
Safety: EN61347-1, EN61347-2-13 (testaaja ENEC)
Tulon ja lähdön eristyskestävyys (insulation) 3,75 KVac
Eristysvastus tulo – lähtö: yli 100 Mohm 500 Cdc testijännitteellä (25 astetta, RH 70%)
EMC Emsisio: EN55015, EN61000-3-2, EN61000-3-3
EMC Immuniteetti: EN61547, EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11
Surge Immunity, line to line 1 kV.
UL(UL 8750)
RoHS yhteensopva
Lataa SUomenkielinen käyttöohje maahantuojan sivuilta:
http://limic.fi/tiedostot/pdf/SR2304BEA.pdf
http://limic.fi/tiedostot/pdf/SRPD2304BEA_UM.pdf