⭐Säätöohjeet. Versio 03/2014. Ilmalaite VAV/CAV- & Säätöpelti Vesikiertoiset ilmankäsittelyjärjestelmät
Download "Säätöohjeet. Versio 03/2014. Ilmalaite VAV/CAV- & Säätöpelti Vesikiertoiset ilmankäsittelyjärjestelmät"
1 Säätöohjeet Versio 03/2014 Ilmalaite VAV/CAV- & Säätöpelti Vesikiertoiset ilmankäsittelyjärjestelmät2 23 Sisältö Mittaus ja säätö ilmalaitteet ja kanavatuotteet 5-6 Ilmalaitteet ja 7-20 ALS-liitäntälaatikko CBE 8 CDD 8 CDK 9 CDR 9 CKD 10 CKP 10 COLIBRI Ceiling 11 Pyöreä suutinkuvio COLIBRI Ceiling 12 Neliömäinen suutinkuvio DPG 12 EAGLE Ceiling 13 EAGLE Single 14 EIV 14 FALCON Ceiling 15 GRC 15 HAWK Ceiling 16 LOCKZONE Base 16 LOCKZONE Ceiling 17 LPA 18 PELICAN Ceiling Tuloilma 18 PELICAN Ceiling Poistoilma 19 PELICAN Ceiling Poistoilma 19 Iso ilmavirta ROC 20 SWIFT Ceiling 20 Ilmalaitteet ja ALV-liitäntälaatikko COLIBRI Wall 21 EAGLE Wall 22 LOCKZONE Wall 22 PELICAN Wall 23 ROW 23 Ilmalaitteet ja TRG-liitäntälaatikko ALG 24 GRL 25 GTH 25 Ilmalaitteet ja pyöreä liitäntälaatikko EAGLE Free 27 LOCKZONE Free 27 Piennopeuslaitteet DBC 28 DCP 29 DHC 29 DVC 29 DIR 29 DRI 29 Ilmanjakolaitteet 30 DOMO 30 Kanavalaitteet 30 IBIS Control 30 Säätöventtiilit 31 34 Sisältö EXC 31 ROE 31 Lineaariset laitteet 32 SWAN 32 SWAN Wall-To-Wall 32 SRY 32 Kanavatuotteet VAV/CAV-pelti REACT Pyöreä 33 REACT Neliömäinen 34 Säätöpelti SIRI 35 CRM 1 36 CRM 5 36 Vesikiertoiset ilmankäsittelyjärjestelmät Laskentakaava/mittaus 37 Ilmastointipalkit ADRIATIC VF 38 PACIFIC 42 Ilmastointimoduulit PARAGON / PARAGON WALL 44 PARASOL 600 MF 46 PARASOL 1200 LF/MF 47 PARASOL 1200 HF/PF 48 Parasol EX PARASOL EX 1290 MF/HF 51 Ilmastointimoduulit DCV ADAPT Parasol 52 ADAPT Parasol 600/600 PF 53 ADAPT Parasol 1200/1200 PF 54 ADAPT Parasol EX 55 ADAPT Parasol EX ADAPT Parasol EX5 Mittaus ja säätö Näissä säätöohjeissa annetaan mittausohjeet Swegon AB:n mitattaville ilmanvaihtolaitteille. Laitteet on varustettu säätöpellillä ja kiinteillä mittausyhteillä, jotka sopivat vertailupaineen mittaukseen Ruotsin rakennustutkimusviraston (Byggforskningsrådet, BFR) raportin T22:1998 mukaisesti. Tuoteversiot: Ilmoitetut K-kertoimet koskevat kyseistä tuoteversiota (poistuneiden tuoteversioiden osalta katso tämän ohjeen vanhemmat painokset). Tuoteversio ilmaistaan pienellä kirjaimella isoilla kirjaimilla kirjoitetun tuotenimen jälkeen, esimerkki: ALSd (tuote = ALS, tuoteversio = d) EAGLE Ca (tuote = EAGLE Ceiling, tuoteversio = a) Mittausohjeet Ilmalaitteet: Kiinteällä virtausmittarilla varustetuissa kanavissa käytetään menetelmää A2. Kiinteillä mittausyhteillä varustetuissa poistoilmalaitteissa käytetään menetelmää B22. Kiinteillä mittausyhteillä varustetuissa tuloilmalaitteissa käytetään menetelmää C1. Kun mittaus tehdään liitäntälaatikon tuloaukossa, käytetään menetelmää C11, ja kun mittaus tehdään liitäntälaatikon sisällä mittausyhteen kautta, käytetään menetelmää C12. Tässä erotetaan menetelmä C121, kun mittausyhteitä on yksi, ja menetelmä C122, kun mitataan kahden mittausyhteen kautta. Mittausyhteisiin on asennettu helposti esille otettavat mittausletkut. Joissakin tapauksissa mittausletkut on liitetty kiinteisiin kannellisiin mittausyhteisiin. Kannen on oltava kiinni muulloin kuin mittauksen aikana. Huomautus: BFR:n raportti T22:1998 korvaa aiemman ilmanvaihtoasennusten ilmavirran mittausmenetelmiä koskevan raportin T32:1982. VVS AMA 1998:n mukaan kanavajärjestelmän tiiviysvalvontaan, suunnitellun ilmavirran säätöön ja ilmavirran tarkastukseen liittyvissä ilmavirtamittauksissa on käytettävä raportissa T22:1998 suositeltavia ilmanvaihtojärjestelmien ilmavirran mittaukseen tarkoitettuja mittausmenetelmiä. Mittaus- ja säätötoimenpiteet - ilmalaitteet ja kanavatuotteet: 1. Määritä laitteen k-kerroin säätöoppaan ohjeiden mukaisesti. 2. Kytke painemittari mittausletkuun (-letkuihin) tai kiinteään mittausyhteeseen. 3. Lue mittauspaine p i (säätöpaine) painemittarista. 4. Ilmavirta voidaan nyt laskea seuraavan sivun kaavalla. 5. Ilmavirtaa muutetaan peltiä säätämällä. Joissakin laitteissa ilmavirtaa säädetään muovitulpilla tai rakoja säätämällä. Kun oikea ilmavirta ja paine on saavutettu, säätöpelti lukitaan seuraavasti: Tuloilmalaite: 1. Jos pellin säädin koostuu valkoisesta ja mustasta nailonnarusta, suoraksi vedettyihin naruihin pitää tehdä nk. säätösolmu. Näin voidaan aina osoittaa pellin säätöasento. 2. Narut kierretään kerran laitteen lukkoruuvin ympärille. Pellin asento lukitaan ruuvia kiristämällä. Poistoilmalaite: Samalla tavoin kuin tuloilmalaitteissa. Jos laite on nk. säätöventtiili, kartio lukitaan takaosassa olevalla siipimutterilla. Kanavatuotteet (VAV/CAV- & säätöpelti): Kanavatuotteissa, joissa mittaus/säätö tapahtuu menetelmällä A2, pellin kahva on varustettu lukituksella. 56 Mittaus ja säätö Ilmavirran laskeminen k-kertoimen (säätökertoimen) avulla: Jokaisella mitattavalla laitteella on säätökertoimensa (eli k-kerroin, joksi sitä tavallisesti sanotaan). K-kerroin on tavallisesti merkitty laitteeseen. Seuraavilla kaavoilla lasketaan ao. ilmavirta tai säätöpaine, joka pätee suunnitellulle ilmavirralle. q = k p i (l/s) q = mitattu ilmavirta p i = todellinen mittauspaine (Pa) k = säätökerroin p i = ( q k ) 2 (Pa) p i = mittauspaine suunnitellulla ilmavirralla (Pa)q = suunniteltu ilmavirta k = säätökerroin Jos lämpötila ja ilmanpaine poikkeavat mittauksen aikana vakiotilasta (20 C ja 1013 mbar), mittauspaine lasketaan seuraavasti: p i = p i, mitattu 1,2 r mittauskerta (Pa) Ilmavirta voidaan vaihtoehtoisesti laskea vakiotilalle seuraavasti: q = q mitattu 1,2 (Pa) r mittauskerta 67 Ilmalaite ja ALS-liitäntälaatikko Ilmalaite ja ALS-liitäntälaatikko Kuva 1. Esimerkki ALS, mittaus yhdellä letkulla menetelmän C121 mukaisesti. Läpinäkyvä letku FRÅNLUFT / EXTRACT AIR k Tomelilla Sweden K-kerroin CEILING COLLECTION XXX-XXX +ALSd XXX -XXX/XXX -XXX k-faktor= XX / XX q Quick Access Sininen tai punainen letku TILLUFT / SUPPLY AIR q = k P P q k = ( ) 2 P q = mitattu ilmavirta l/s p = todellinen mittauspaine (Pa) k = korjauskerroin Kuva 2. Esimerkki ALS, mittaus kahdella letkulla menetelmän C122 mukaisesti. 78 Ilmalaite ja ALS-liitäntälaatikko CBE ALSd CBEa tuloilma Koko Koko K-kerroin , , ,9 Letkun väri: Punainen CDD ALSd CDDb - tuloilma 360 Koko Koko Rako - 20 mm Rako - 30 mm Rako - 40 mm ,8 6, ,2 8, ,4 15, ,3 23, ,4 31, ,6 43,3 Letkun väri: Punainen 89 Ilmalaite ja ALS-liitäntälaatikko CDK ALSd CDKa - tuloilma 360 Koko Koko Rako - 20 mm Rako - 30 mm Rako - 40 mm ,8 6, ,8 10, , ,9 27, ,5 42, ,6 69,9 Letkun väri: Punainen CDR ALSd CDRb tuloilma 360 Koko Koko Rako - 20 mm Rako - 30 mm Rako - 40 mm ,0 5, ,1 8, ,1 13, ,4 20, ,3 28, ,1 42,6 Letkun väri: Punainen 910 Sisältö Ilmalaite ja ALS-liitäntälaatikko CKD ALSd CKDa - tuloilma Koko Koko Hajotettu Keskitetty ,9 12, ,8 21, ,7 32, ,8 52,9 Letkun väri: Punainen CKP ALSd CKPa - tuloilma 360 Koko Koko Rako - 20 mm Rako - 30 mm Rako - 40 mm ,8 6, ,9 10, ,2 16, ,3 27, ,8 42, ,6 68,7 Letkun väri: Punainen 1011 Ilmalaite ja ALS-liitäntälaatikko ALSd COLIBRI Ceiling - Pyöreä suutinkuvio COLIBRI CCb - tuloilma Koko Koko Vakio Pieni Letkun väri ,3 7,0 Punainen ,3 7,0 Punainen ,3 8,9 Sininen ,3 8,9 Sininen ,8 9,3 Punainen ,8 9,3 Punainen ,6 14,5 Sininen ,6 14,5 Sininen ,8 15,2 Punainen ,8 15,0 Punainen ,4 21,7 Sininen ,9 22,8 Punainen ,4 25,4 Sininen ,4 25,6 Punainen ,5 Punainen ALSd COLIBRI CCb - poistoilma Koko Koko Vakio , , ,5 Letkun väri: Läpinäkyvä 1112 Sisältö Ilmalaite ja ALS-liitäntälaatikko COLIBRI Ceiling Neliömäinen suutinkuvio ALSd COLIBRI CRb - tuloilma Koko Koko Vakio Pieni Letkun väri ,4 7,2 Punainen ,4 7,2 Punainen ,5 9,2 Sininen ,5 9,2 Sininen ,0 9,6 Punainen ,0 9,6 Punainen ,7 15,5 Sininen ,7 15,5 Sininen ,7 16,5 Punainen ,7 16,5 Punainen ,4 24,7 Sininen ,9 26,4 Punainen ,3 28,6 Sininen ,1 29,5 Punainen ,7 Punainen ALSd COLIBRI CRb - poistoilma Koko Koko Vakio , , ,1 Letkun väri: Läpinäkyvä DPG ALSd DPGa tuloilma Koko Koko K-kerroin ,8 Letkun väri: Punainen 1213 Ilmalaite ja ALS-liitäntälaatikko ALSd EAGLE Ceiling EAGLE Cb - tuloilma Koko Koko Vakio Pieni Letkun väri ,8 7,6 Punainen ,7 7,6 Punainen ,8 11,5 Sininen ,8 11,2 Sininen ,6 11,9 Punainen ,6 11,7 Punainen ,6 16,9 Sininen ,6 16,7 Sininen ,9 17,9 Punainen ,9 17,9 Punainen ,5 24,1 Sininen ,2 25,9 Punainen ,2 32,2 Sininen ,3 33,5 Punainen ,1 Punainen ALSd EAGLE Cb - poistoilma Koko Koko Vakio , , ,6 Letkun väri: Läpinäkyvä 1314 Ilmalaite ja ALS-liitäntälaatikko EAGLE Single ALSd EAGLE Sb - tuloilma Koko K-kerroin , , , , , ,8 Letkun väri: Punainen ALSd EIV EIVa tuloilma Koko Koko K-kerroin , , , ,3 Letkun väri: Punainen 1415 Ilmalaite ja ALS-liitäntälaatikko FALCON Ceiling ALSd FALCON C - tuloilma 360 Koko Koko Vaakasuuntainen Pystysuuntainen ,6 6, ,5 8, ,6 13, ,5 19, ,2 33, ,8 51, ,0 79,5 Letkun väri: Punainen GRC ALSd GRCa - poistoilma Koko Koko K-kerroin , , , , , , , ,0 Letkun väri: Läpinäkyvä 1516 Ilmalaite ja ALS-liitäntälaatikko HAWK Ceiling ALSd HAWK Ca - tuloilma Koko Koko Vakio Pieni Letkun väri ,4 8,0 Punainen ,7 10,9 Sininen ,3 11,9 Punainen ,1 17,0 Sininen ,9 18,2 Punainen ,1 25,7 Sininen ,5 28,5 Punainen ,0 34,2 Sininen ,4 35,3 Punainen ,9 Punainen ALSd HAWK Ca - poistoilma Koko Koko Vakio , , ,9 Letkun väri: Läpinäkyvä LOCKZONE Base ALSd LOCKZONE Ba - tuloilma Koko Koko K-kerroin , , ,6 Letkun väri: Punainen 1617 Ilmalaite ja ALS-liitäntälaatikko ALSd LOCKZONE Ceiling LOCKZONE Ca - tuloilma Koko Koko Vakio Pieni Letkun väri ,3 7,9 Punainen ,2 7,8 Punainen ,1 10,8 Sininen ,2 10,8 Sininen ,1 11,4 Punainen ,4 11,4 Punainen ,0 16,9 Sininen ,8 16,9 Sininen ,7 18,4 Punainen ,7 18,0 Punainen ,1 25,6 Sininen ,9 27,4 Punainen ,5 35,1 Sininen ,6 39,6 Punainen ,0 Punainen ALSd LOCKZONE Ca - poistoilma Koko Koko Vakio , , ,5 Letkun väri: Läpinäkyvä 1718 Ilmalaite ja ALS-liitäntälaatikko LPA ALSd LPAa - tuloilma Koko Koko K-kerroin , , , , ,7 Letkun väri: Punainen ALSd LPAa poistoilma Koko Koko K-kerroin , , , , ,6 Letkun väri: Läpinäkyvä PELICAN Ceiling Tuloilma ALSd PELICAN Csa - tuloilma Koko Koko Vakio Pieni Letkun väri *) ,1 7,7 Punainen + punainen ,6 10,1 Sininen + punainen ,4 11,8 Punainen + punainen ,0 16,5 Sininen + punainen ,1 19,0 Punainen + punainen ,7 27,1 Sininen + punainen ,0 28,4 Punainen + punainen ,6 36,1 Sininen + punainen ,0 38,1 Punainen + punainen ,2 Punainen **) Mittausletkujen lukumäärä: 2 (mittausmenetelmä C122) *) Ensimmäinen väri viittaa ALS-liitäntälaatikkoon, muut värit viittaavat PELICAN CS -ilmalaitteeseen. **) Koko : Vain 1 letku liitäntälaatikosta. 1819 Ilmalaite ja ALS-liitäntälaatikko ALSd PELICAN CEa - poistoilma Koko Koko Vakio Pieni ,9 4, ,6 7, ,2 12, ,2 20, ,9 27, ,6 Letkun väri: Läpinäkyvä PELICAN Ceiling Poistoilma PELICAN Ceiling Poistoilma Iso ilmavirta ALSd PELICAN CE HFa - poistoilma Koko Koko K-kerroin , , , , ,6 Letkun väri: Läpinäkyvä 1920 Ilmalaite ja ALS-liitäntälaatikko ROC ALSd ROCa tuloilma Koko Koko K-kerroin , ,2 Letkun väri: Punainen ALSd ROCa poistoilma Koko Koko K-kerroin , ,0 Letkun väri: Läpinäkyvä SWIFT Ceiling ALSd SWIFT Ca - tuloilma Koko Koko K-kerroin , , , , ,4 Letkun väri: Punainen ALSd SWIFT Ca - poistoilma Koko Koko K-kerroin , , ,6 Letkun väri: Läpinäkyvä 2021 Ilmalaite ja ALV-liitäntälaatikko Ilmalaite ja ALV-liitäntälaatikko Kuva 3. Esimerkki ALV, mittaus yhdellä letkulla menetelmän C121 mukaisesti sekä liitäntävaihtoehto, B = takasivu, K = lyhyt sivu. COLIBRI Wall ALVd COLIBRI Wb - tuloilma Koko Koko B K Suljettu rako Avoin rako Suljettu rako Avoin rako ,4 7,1 5,1 6, ,8 9,9 7,6 9, ,2 12,7 10,1 12, ,9 20,5 16,5 20, ,8 23,7 19,6 23,5 Liitäntävaihtoehdot: B = takasivu, K = lyhyt sivu Letkun väri: Läpinäkyvä 2122 Ilmalaite ja ALV-liitäntälaatikko ALVd Koko EAGLE Wall Koko EAGLE Wb - tuloilma B Suljettu rako Avoin rako Suljettu rako Avoin rako ,8 9,2 7,2 8, ,9 11,8 9,6 11, ,8 17,1 14,0 15, ,5 27,8 24,4 26, ,1 33,9 30,5 33,4 Liitäntävaihtoehdot: B = takasivu, K = lyhyt sivu Letkun väri: Läpinäkyvä K LOCKZONE Wall ALVd LOCKZONE Wa - tuloilma Koko B K ,4 6, ,0 9, ,0 14, ,3 24, ,4 32,0 Liitäntävaihtoehdot: B = takasivu, K = lyhyt sivu Letkun väri: Läpinäkyvä 2223 Ilmalaite ja ALV-liitäntälaatikko PELICAN Wall ALVd PELICAN Wa tuloilma Koko Koko B K ,8 8, ,9 11, ,3 17, ,6 25, ,2 32,6 Liitäntävaihtoehdot: B = takasivu, K = lyhyt sivu Letkun väri: Läpinäkyvä ALVd ROW ROWb tuloilma Koko Koko B K ,0 9, ,0 14,3 Liitäntävaihtoehdot: B = takasivu, K = lyhyt sivu Letkun väri: Läpinäkyvä 2324 Ilmalaite ja TRG-liitäntälaatikko Ilmalaite ja TRG-liitäntälaatikko Kuva 4. Esimerkki TRG, mittaus kahdella letkulla menetelmän C122 mukaisesti sekä liitäntävaihtoehto, B = takasivu, K = lyhyt sivu, L = pitkä sivu. ALG TRGc ALGc - tuloilma ALGc - poistoilma Koko B K L B K L ,2 7,1 7,4 7,6 7,7 7, ,9 12,2 12,3 13,4 13,0 12, ,9 16,2 15,5 19,3 18,2 17, ,4 21,4 22,2 23,2 23,0 21, ,6 19,4 20,2 20,9 21,4 19, ,9 26,3 27,3 28,9 28,2 26, ,0 34,5 32,4 36,3 35,7 33, ,8 38,5 42,0 45,6 44,3 41, ,4 50,8 48,5 56,3 56,1 51, ,9 60,7 57,6 70,7 69,6 61,0 Liitäntävaihtoehdot: B = takasivu, K = lyhyt sivu, L = pitkä sivu Mittausletkujen lukumäärä: 2 Letkun väri: Läpinäkyvä + sininen 2425 Ilmalaite ja TRG-liitäntälaatikko TRGc GRL GRLc - poistoilma Koko B K L ,9 8,5 7, ,3 13,2 11, ,9 18,5 16, ,2 23,3 21, ,0 20,9 18, ,1 28,4 25, ,6 35,7 32, ,6 42,9 39, ,8 55,4 47, ,0 68,5 59, ,0 107,0 104,0 Liitäntävaihtoehdot: B = takasivu, K = lyhyt sivu, L = pitkä sivu Mittausletkujen lukumäärä: 2 Letkun väri: Läpinäkyvä + sininen TRGc GTH GTHc tuloilma lamellit suorassa GTHc tuloilma - lamellit 45 kulmassa Koko B K L B K L ,5 7,2 7,3 7,2 7,0 7, ,1 12,1 12,3 11,3 11,9 12, ,2 16,6 15,4 15,0 16,1 15, ,1 20,7 22,1 20,1 20,4 21, ,3 19,2 19,7 19,4 18,8 19, ,5 26,1 27,9 25,4 25,8 26, ,8 33,5 32,9 33,8 33,4 30, ,1 39,2 41,2 37,4 38,1 41, ,5 48,4 48,3 48,0 48,2 46, ,3 58,7 56,6 57,6 57,8 54,4 Liitäntävaihtoehdot: B = takasivu, K = lyhyt sivu, L = pitkä sivu Mittausletkujen lukumäärä: 2 Letkun väri: Läpinäkyvä + sininen 2526 Ilmalaite ja pyöreä liitäntälaatikko Ilmalaite ja pyöreä liitäntälaatikko Kuva 5. Esimerkki pyöreä liitäntälaatikko, mittaus kahdella letkulla menetelmän C11 mukaisesti. Jotta menetelmävirhe olisi enintään 5 %, suoran osuuden ennen laitetta täytyy olla taulukon mukainen: 1 90 käyrä 3 Ød 2 90 käyrä 4 Ød T-kappale 4 Ød Pelti 45 6 Ød 2627 Ilmalaite ja pyöreä liitäntälaatikko EAGLE Free EAGLE Fd - tuloilma Koko K-kerroin 100 5, , , , , , ,0 Mittausletkujen lukumäärä: 2 Letkun väri: Sininen+sininen EAGLE Fd - poistoilma Koko K-kerroin 100 7, , , , , , ,0 Letkun väri: Läpinäkyvä LOCKZONE Free LOCKZONE Fa tuloilma 360 Koko Rako - 20 mm Rako - 30 mm ,1 15, ,4 25, ,1 38, ,5 56, ,5 83,1 Letkun väri: Läpinäkyvä Ei suoraosuusvaatimusta. 2728 Piennopeuslaite Piennopeuslaite DBC DIR DRI DRC Kuva 6. Esimerkki piennopeuslaite, mittaus yhdellä letkulla menetelmän C121 mukaisesti. DBC Koko DBCa - tuloilma , , , , , ,0 2829 Piennopeuslaite Koko DCPe tuloilma DHCe - tuloilma DVCe tuloilma ,2 12,0 12, ,8 20,0 20, ,0 33,0 33, ,0 50,0 50, ,0 84,0 84, ,0 134,0 134, ,0 202, ,0 285, ,0 DCP DHC DVC DIR DRI Koko DIRc tuloilma DRIf tuloilma , , , , , , , , , ,30 Piennopeuslaite/ilmanjakolaite/kanavalaite Ilmanjakolaite DOMO DOMOb Säätö K-kerroin R 1 1,3 R 2 2,3 R 3 3,3 R 4 3,9 Kanavalaitteet IBIS Control Koko IBIS Ca säätö- ja mittausyksikkö , , , , ,0 Mittausletkujen lukumäärä: 2 (mittausmenetelmä: A22) Jotta menetelmävirhe olisi enintään 5 %, suoran osuuden ennen laitetta täytyy olla taulukon mukainen: 1 90 käyrä 3 Ød 2 90 käyrä 4 Ød T-kappale 4 Ød Pelti 45 6 Ød 3031 Säätöventtiilit Säätöventtiilit + 0 Kuva 7. Esimerkki poistoilmalaite, mittaus yhdellä letkulla menetelmän C121 mukaisesti. EXCa kunkin koon k-kerroin kartion asennosta riippuen Kartion asento EXC ,6-12 0,8-10 1,0 1,3 2,0-5 1,4 1,9 2,8-3 1,8 0 1,8 2,6 3,6 2,6 +5 2,3 3,2 4,5 3, ,7 3,9 5,4 5, ,2 6, , ,6 Mitataan mittaussondilla ROEa kunkin koon k-kerroin kartion asennosta riippuen Kartion asento ROE ,6-12 0,8-10 1,0 1,3 2,0-5 1,4 1,9 2,8-3 1,8 0 1,8 2,6 3,6 2,6 +5 2,3 3,2 4,5 3, ,7 3,9 5,4 5, ,2 6, , ,6 Mitataan mittaussondilla 3132 Lineaariset laitteet Lineaariset laitteet SWAN/SWAN Wall-To-Wall SWAN Ta SWANa/W-T-Wa tuloilma Koko *) 1-tie 2M Pystysuuntainen ,0 21,0 18, ,4 22,4 19, ,4 23,4 19, ,1 24, ,4 25, ,2 25, ,6 27,6 25, ,4 35,4 30, ,0 39,0 34,2 Tuloilma: Sininen *) Edessä olevat numerot ilmaisevat rakojen lukumäärän SWAN Ta SWANa/W-T-Wa poistoilma Koko *) K-kerroin , , , , , , , , ,1 Poistoilma: Läpinäkyvä *) Edessä olevat numerot ilmaisevat rakojen lukumäärän SRY SRYT 1b SRYb tuloilma Koko Koko **) K-kerroin Koko **) K-kerroin L , , L , , L , , L , , L , , L , , L , , L , ,4 Huom! K-kerroin on liitäntälaatikkokohtainen. Esim. Jos ilmalaitteeseen liittyy kaksi tai useampia liitäntälaatikoita, suunniteltu kokonaisilmavirta jaetaan liitäntälaatikoiden lukumäärällä. **) Lopussa olevat numerot ilmaisevat liitäntälaatikoiden lukumäärän 3233 VAV/CAV ja säätöpelti VAV/CAV ja säätöpelti Kuva 8. Esimerkki VAV/CAV. Mittausletkujen lukumäärä: 2. Liitetään mittausnippoihin. K-kerroin koskee myös VAV-peltiä yhdistettyä CLA-äänenvaimentimeen. Pituus L = 500 tai REACT Pyöreä Koko REACTa 100 5, , , , , , , ,0 Jotta menetelmävirhe olisi enintään 5 %, suoran osuuden ennen laitetta täytyy olla taulukon mukainen käyrä 3 Ød 2 90 käyrä 4 Ød 1 T-kappale 4 Ød Sekoituslaatikko 4 Ød 3334 VAV/CAV ja säätöpelti REACT Neliömäinen Koko REACTa , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,0 Koko REACTa , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,0 3435 VAV/CAV ja säätöpelti SIRI SIRIa kunkin koon k-kerroin pellin asennosta riippuen Pellin asento ,9 6,0 10,2 21,3 35,4 53,3 2 2,1 3,8 6,7 15,0 24,7 39,3 3 1,2 2,6 4,7 11,1 18,3 30,4 4 0,7 1,8 3,3 8,5 14,0 24,2 5 0,3 1,2 2,3 6,6 10,8 19,4 6 0,7 1,5 5,1 8,4 15,7 7 3,9 6,4 12,6 8 4,9 10,1 9 7, SIRIa kunkin koon k-kerroin pellin asennosta riippuen Pellin asento ,3 119,0 218,0 325,0 540,0 2 65,3 95,3 176,0 272,0 446,0 3 52,1 78,5 148,0 233,0 379,0 4 42,9 65,7 124,0 202,0 325,0 5 35,6 55,6 107,0 177,0 282,0 6 29,8 47,2 93,1 156,0 247,0 7 24,9 40,1 81,2 139,0 216,0 8 20,7 34,0 71,0 123,0 190,0 9 17,0 28,7 62,0 109,0 167, ,9 23,8 54,0 63,7 147, ,1 19,5 46,7 85,8 129, ,6 40,4 75,6 112, ,3 34,4 66,8 98, ,4 58,9 85,6 3536 VAV/CAV ja säätöpelti Kuva 9. Esimerkki mittaus- ja säätöpelti, mittaus kahdella letkulla menetelmän A22 mukaisesti. Jotta menetelmävirhe olisi enintään 5 %, suoran osuuden ennen laitetta täytyy olla taulukon mukainen: 1 90 käyrä 3 Ød 2 90 käyrä 4 Ød T-kappale 4 Ød Pelti 45 6 Ød CRM 1 CRM 5 Koko CRMc 1 CRMc ,2 9, ,6 9, ,8 15, ,5 23, ,6 35, ,2 59, ,6 95, ,0 147, ,0 230,0 Mittausletkujen lukumäärä: 2 3637 Vesikiertoiset ilmankäsittelyjärjestelmät Vesikiertoiset ilmankäsittelyjärjestelmät Laskentakaava q = k p i (l/s) q = ensiöilmavirta (l/s) p = säätöpaine (Pa) k = laitteen k-kerroin k-kerroin on voimassa arvoilla 20 C ja 1013 mbar Mittauspiste Kaikki ilmastointipalkit ja ilmastointimoduulit on varustettu mittausletkulla. Säädettäessä painemittari kytketään mittausletkuun, jonka sisähalkaisija on 4 mm. Mittausletkun paikka riippuu laitemallista: ADRIATIC palkin keskellä. PARAGON ja PACIFIC kanavaliitännän lähellä. PARASOL, Parasol EX, ADAPT Parasol, ADAPT Parasol EX tuotteen jossakin nurkassa. 3738 Ilmastointipalkit ja ilmastointimoduulit ADRIATIC VF! Left Water Right q = k p i [l/s] p i = (q/k) 2 [Pa] L: k 600mm (1side) = 0,314 M: k 600mm (1side) = 0,694 L H: k 600mm (1side) = 0,969 M H 1 Room 203 ADRIATIC VF b 1,8 22 l/s ADRIATIC VF b 1, q=17,5-26,5 (l/s) k=3,19 q50%=>2lh q50%=>2lh 3839 Ilmastointipalkit ja ilmastointimoduulit ADRIATIC VF 4 L H L 5 L H L! k=3,19 -I= OH = H M L 3940 Ilmastointipalkit ja ilmastointimoduulit ADRIATIC VF Symmetrinen (q=50%/50%) ADRIATIC VF 1,2-OH ADRIATIC VF 1,5-I ADRIATIC VF 1,8-OH ADRIATIC VF 2,1-I ADRIATIC VF 2,4-OH ADRIATIC VF 2,7-I ADRIATIC VF 3,0-OH ADRIATIC VF 3,3-I ADRIATIC VF 3,6-OH ADRIATIC VF 3,9-I pi (Pa) q (l/s) k q=50% q=50% 30-70Pa 7-10,5 1,25 2L 2L 30-70Pa ,01 LM LM 30-70Pa 14-21,5 2,57 LH LH 30-70Pa 15,5-23,5 2,77 2M 2M 30-70Pa 18,5-27,5 3,33 MH MH 30-70Pa 21,5-32,5 3,88 2H 2H 30-70Pa 10,5-15,5 1,88 3L 3L 30-70Pa 14,5-22 2,64 2LM 2LM 30-70Pa 17,5-26,5 3,19 2LH 2LH 30-70Pa 21,5-33 3,95 LMH LMH 30-70Pa 24,5-37,5 4,5 L2H L2H 30-70Pa 28,5-44 5,26 M2H M2H 30-70Pa 31,5-48,5 5,81 3H 3H 30-70Pa 13,5-21 2,51 4L 4L 30-70Pa ,27 3LM 3LM 30-70Pa 22-33,5 4,03 2L2M 2L2M 30-70Pa 26,5-40 4,79 L3M L3M 30-70Pa 30,5-46 5,55 4M 4M 30-70Pa 36, ,65 2M2H 2M2H 30-70Pa 42, ,75 4H 4H 30-70Pa 17,5-26 3,14 5L 5L 30-70Pa 21,5-32,5 3,9 4LM 4LM 30-70Pa 25,5-38,5 4,66 3L2M 3L2M 30-70Pa ,42 2L3M 2L3M 30-70Pa 34-51,5 6,18 L4M L4M 30-70Pa ,49 4MH 4MH 30-70Pa ,59 2M3H 2M3H 30-70Pa 20,5-31,5 3,76 6L 6L 30-70Pa 25-37,5 4,52 5LM 5LM 30-70Pa ,28 4L2M 4L2M 30-70Pa 33-50,5 6,04 3L3M 3L3M 30-70Pa 39, ,14 3LM2H 3LM2H 30-70Pa 43,5-.. 7,9 2L2M2H 2L2M2H 30-70Pa 47, ,66 L3M2H L3M2H 4041 Ilmastointipalkit ja ilmastointimoduulit ADRIATIC VF Epäsymmetrinen (q 70%/30%) pi (Pa) q (l/s) k q 70% q 30% 30-70Pa ,01 2M 2L 30-70Pa 14-21,5 2,57 2H 2L 30-70Pa 16-24,5 2,95 2H LM 30-70Pa 14,5-22 2,64 L2M 3L 30-70Pa 19,5-30 3,57 M2H 3L 30-70Pa ,85 3H 3L 30-70Pa 23-35,5 4,23 3H 2LM 30-70Pa 25,5-38,5 4,61 3H L2M 30-70Pa ,27 2L2M 4L 30-70Pa 22-33,5 4,03 4M 4L 30-70Pa ,58 2M2H 4L 30-70Pa 28-42,5 5,13 4H 4L 30-70Pa 34,5-52 6,27 4H L3M 30-70Pa 25,5-39 4,66 L4M 5L 30-70Pa 30,5-46,5 5,59 3M2H 5L 30-70Pa 35, ,41 5H 5L 30-70Pa ,17 5H 3L2M 30-70Pa 26,5-40 4,8 4LMH 6L 30-70Pa 33-50,5 6,04 6M 6L 30-70Pa 37, ,87 3M3H 6L 30-70Pa 40, ,42 M5H 6L 4142 Ilmastointipalkit ja ilmastointimoduulit PACIFIC M L H 4243 Ilmastointipalkit ja ilmastointimoduulit PACIFIC Suutinasetus PACIFIC Ilmavirtaversio LF K-kerroin/ suutinlista Pieni ilmavirta L 0,104 Keskisuuri ilmavirta M 0,168 Iso ilmavirta H 0,224 Suutinlistojen lukumäärä Koko Sivu 2 Sivu Suutinasetus PACIFIC Ilmavirtaversio MF K-kerroin/ suutinlista Pieni ilmavirta L 0,152 Keskisuuri ilmavirta M 0,256 Iso ilmavirta H 0,328 Suutinasetus PACIFIC Ilmavirtaversio HF K-kerroin/ suutinlista Pieni ilmavirta L 0,152 Keskisuuri ilmavirta M 0,296 Iso ilmavirta H 0,392 Esimerkki MF: Pacific MF, suutinasetus L2M3H/3LM2H K-kerroin = 0, x 0, x 0, x 0, , x 0,328 = 3,016 4344 Koko Suutinpaine (mm) (Pa) (l/s) Ilmavirta Kpl Suutinasetus Pa 10,6-18,4 1,5 L / L Pa 12-20,8 1,7 L / M Pa 13,4-23,1 1,89 M / M Pa 16,8-29 2,37 L / H Pa 18,2-31,5 2,57 M / H Pa 22,9-39,7 3,24 H / H Pa 13,7-23,8 1,94 L / L Pa 15,5-26,8 2,19 L / M Ilmastointipalkit ja ilmastointimoduulit PARAGON / PARAGON WALL Room 203 PARAGON l/s PARAGON 1300 q=16,4-28,4 (l/s) k=2,32 q=l/l q = k p i [l/s] p i = (q/k) 2 [Pa] 3. L M L H M L H M L H M H L H M 4445 Ilmastointipalkit ja ilmastointimoduulit PARAGON / PARAGON WALL Koko (mm) Suutinpaine (Pa) Ilmavirta (l/s) K pl Suutinasetus Pa 10,6-21,2 1,5 L / L Pa ,7 L / M Pa 13,4-26,7 1,89 M / M Pa 16,8-33,5 2,37 L / H Pa 18,2-36,3 2,57 M / H Pa 22,9-45,8 3,24 H / H Pa 13,7-27,4 1,94 L / L Pa 15,5-31 2,19 L / M Pa 17,3-34,5 2,44 M / M Pa 21,7-43,4 3,07 L / H Pa 23,5-47 3,32 M / H Pa 29,6-59,3 4,19 H / H Pa 16,4-32,8 2,32 L / L Pa 18,5-37,1 2,62 L / M Pa 20,6-41,3 2,92 M / M Pa 25,9-51,8 3,66 L / H Pa ,96 M / H Pa 35,4-70,7 5 H / H Pa 13,9-27,9 1,97 L / L Pa 18,8-37,6 2,66 L / M Pa 23,7-47,4 3,35 M / M Pa 25,1-50,2 3,55 L / H Pa ,24 M / H Pa 36,2-72,4 5,12 H / H 4546 Ilmastointipalkit ja ilmastointimoduulit PARASOL 600 PARASOL 600 MF Suutinasetus Suutinkoko sivua kohti k pl sivua kohti L Pieni 0,253 M Suuri 0,440 H Pieni + suuri 0,693 C Suljettu 0 PARASOL 600 MF Suutinasetus *) k pl LLLL 1,01 LLMM 1,39 MMMM 1,76 MMHH 2,27 HHHH 2,77 *) Kaikki neljä sivua voidaan säätää yksilöllisesti. Suutinasetuksen nimitys noudattaa kuvan 1 järjestystä. Katso esimerkki kuvassa 2. Kuva 1. Parasol yksimoduuliyksikön suutinasetus ylhäältä katsottuna, sivut 1-4. Kuva 2. Esimerkki PARASOL yksimoduuliyksikön suutinasetuksesta - LLMM PF PF 4647 Ilmastointipalkit ja ilmastointimoduulit Suutinasetus sivua kohti PARASOL 1200 PARASOL 1200 LF Sivu Suutinkoko k pl sivua kohti L Lyhyt sivu Pieni 0,124 L Pitkä sivu Pieni 0,328 M Lyhyt sivu Suuri 0,176 M Pitkä sivu Suuri 0,464 H Lyhyt sivu Pieni + suuri 0,3 H Pitkä sivu Pieni + suuri 0,792 C Lyhyt sivu Suljettu 0 C Pitkä sivu Suljettu 0 PARASOL 1200 LF Suutinasetus *) k pl LLLL 0,9 LLMM 1,09 MMMM 1,28 MMHH 1,73 HHHH 2,18 *) Kaikki neljä sivua voidaan säätää yksilöllisesti. Suutinasetuksen nimitys noudattaa kuvan 3 järjestystä. Katso esimerkki kuvassa 4. Suutinasetus sivua kohti PARASOL 1200 MF Sivu Suutinkoko k pl sivua kohti L Lyhyt sivu Pieni 0,176 L Pitkä sivu Pieni 0,464 M Lyhyt sivu Suuri 0,253 M Pitkä sivu Suuri 0,667 H Lyhyt sivu Pieni + suuri 0,429 H Pitkä sivu Pieni + suuri 1,131 C Lyhyt sivu Suljettu 0 C Pitkä sivu Suljettu 0 PARASOL 1200 MF Suutinasetus *) k pl LLLL 1,28 LLMM 1,56 MMMM 1,84 MMHH 2,48 HHHH 3,12 *) Kaikki neljä sivua voidaan säätää yksilöllisesti. Suutinasetuksen nimitys noudattaa kuvan 3 järjestystä. Katso esimerkki kuvassa 4. Kuva 3. PARASOL-kaksimoduuliyksikön suutinasetus ylhäältä katsottuna, sivut 1-4. Kuva 4. Esimerkki PARASOL kaksimoduuliyksikön suutinasetuksesta MLHM. 47 PF PF PF PF Näytä lisää
Säätöopas Versio 2010:07 Hajottimet Ilmavirtasäätimet Ilmastointijärjestelmät 2 Sisältö Mittaus ja säätö 5-6 Kattohajotin ja 7-17 liitäntälaatikko ALSc ALCa 8 CBEa 8 CDDb 8 CDKa 9 CDRb 9 CKDa 10 CKPa 10 Lisätiedot PELICANTM. Ceiling HF. Nelikulmainen kattoon asennettava poistoilmalaite
PELICANTM Ceiling HF Nelikulmainen kattoon asennettava poistoilmalaite Lyhyesti Rei itetty etulevy Pystyy käsittelemään suuria poistoilmavirtoja Uppoasennettava malli Sovitettu kasettialakattoon Quick Lisätiedot CRM. Säädettävä mittausyksikkö, tiiveysluokka 0 tai 4
Säädettävä mittausyksikkö, tiiveysluokka 0 tai 4 Lyhyesti Tyyppihyväksytty mittausmenetelmä Paineluokka A Pellin tiiviysluokka 0 tai 4 Kotelon vuotokerroin on tiiviysluokan C mukainen Yksi k-kerroin kokoa Lisätiedot ADAPTTM. Colibri. Aktiivinen ilmalaite system WISEen, ADAPT C. Pikavalintataulukko
ADAPTTM Colibri Aktiivinen ilmalaite system WISEen, ADAPT C Lyhyesti Tuloilmalaite aktiivisella pellillä Paineesta riippumaton ja puhdistettava Integroitu anturimoduuli Helppo kytkentä, Plug & Play Tiedonsiirto Lisätiedot Asentajan käsikirja SAM 40. Tuloilmamoduuli IHB FI 1213-1 031936 LEK
LEK Asentajan käsikirja Tuloilmamoduuli IHB FI 1213-1 031936 LEK LEK Sisällys 1 Tärkeää 2 Turvallisuustiedot 2 2 Toimitus ja käsittely 5 Kuljetus 5 Asennus 5 Luukkujen irrotus 5 3 Tuloilmamoduulin rakenne Lisätiedot LK Jakotukki VKF-i. Rakenne. Säätöventtiili. Edellytykset. Dokumentointi. LK Liitäntäkytkimet. Yleiset ohjeet. LK Jakotukki.
LK Jakotukki VKF-i Rakenne LK Jakotukki VKF-i on valmistettu messingistä, jonka laatuluokka on parempi kuin O.T.58. Jakotukkiin voidaan kytkeä 2 12 lattialämmityspiiriä. Jakotukki toimitetaan asennettuna Lisätiedot DISKREETTI MATEMATIIKKA
DISKREETTI MATEMATIIKKA 1 2 DISKREETTI MATEMATIIKKA Sisällysluettelo 1. Relaatio ja funktio 3 1.1. Karteesinen tulo 3 1.2. Relaatio ja funktio 3 2. Kombinatoriikkaa 8 2.1. Tulo- ja summaperiaate 9 2.2. Lisätiedot ASENNUSOHJE RAKENNUSTELINE RT 1400 & RT 1400XR RAKENNUSTELINE RT 750 & RT 750XR PORRASTELINE ST 1400 ASENNUSTELINE FT 750 & FT 750XR
ASENNUSOHJE RAKENNUSTELINE RT 1400 & RT 1400XR RAKENNUSTELINE RT 750 & RT 750XR PORRASTELINE ST 1400 ASENNUSTELINE FT 750 & FT 750XR SC1809 12 EN 1298 - IM - fi TURVALLISUUTTA JOKA ASKELEELLA wibeladders.fi Lisätiedot Jäähdytyskone COOL DX, versio D Asennus- ja huolto-ohje Koko 08-80
Jäähdytyskone COOL DX, versio D Asennus- ja huolto-ohje Koko 08-80 Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi Sisällysluettelo. Yleiskuvaus 3.. Yleistä 3.2 Toimintaperiaate 4 2 Turvallisuusohjeet 5 2. Turvakytkin/päävirtakytkin Lisätiedot Ympäristöenergia aurinkokeräimet SF100-03-DE / SF100-03-DS
Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet Ympäristöenergia aurinkokeräimet SF100-03-DE / SF100-03-DS Jodat YMPÄRISTÖENERGIA Oy Uittosalmentie 210 35990 Kolho puh. 040-77321 39 Perehdy tähän ohjeeseen huolella Lisätiedot METROMINI 4. Käyttöohje Sähkökäyttöinen läpivirtausvedenlämmitin
METROMINI 4 Käyttöohje Sähkökäyttöinen läpivirtausvedenlämmitin 2 METROMINI 4 LVI-numero: 5273252 Sisällysluettelo Kuljettaminen 4 Kaaviokuva 4 Sijoittaminen 5 LVI-asennus 5 Sähköasennus 10 Käyttöohje Lisätiedot WORD- ja EXCEL-opas Office 2010
Aalto Yliopiston Teknillinen Korkeakoulu Kemian ja materiaalitieteiden tiedekunta Kemian laitos Fysikaalisen kemian ja sähkökemian tutkimusryhmä WORD- ja EXCEL-opas Office 2010 Annukka Aarnio asantasa@cc.hut.fi Lisätiedot KÄYTTÖOHJE MB3197-FI-B
KÄYTTÖOHJE FI -B Johdanto Onnittelut uuden pyörätuolin johdosta! Laatu ja toimivuus ovat kaikkien Handicare-sarjan pyörätuolien perusominaisuuksia. Oman turvallisuutesi vuoksi ja jotta saisit kaiken hyödyn Lisätiedot Ilmanvaihtolaitteet lämpöpumpulla. Suunnittelu-, asennus- ja käyttöohjeet EDX
Ilmanvaihtolaitteet lämpöpumpulla Suunnittelu-, asennus- ja käyttöohjeet Lue tämä ohje huolella kun otat laitteen käyttöön ja säilytä ohje tulevia tarpeita varten. EDX www.enervent.fi SISÄLLYSLUETTELO Lisätiedot Acrobat LCD (19 ja 22 )
Acrobat LCD (19 ja 22 ) Käyttöohje Maahantuoja: KL Support Oy Nuijamiestentie 3 B Puh. (09) 580 3880 00400 Helsinki www.kl-support.fi Sisällysluettelo ACROBAT LCD 19 JA 22... 3 TURVALLISUUSOHJEITA... 3 Lisätiedot AVOIN MATEMATIIKKA 9 lk. Osio 2: Trigonometriaa ja geometrian tietojen syventämistä
Marika Toivola ja Tiina Härkönen AVOIN MATEMATIIKKA 9 lk. Osio : Trigonometriaa ja geometrian tietojen syventämistä Sisältö on lisensoitu avoimella CC BY.0 -lisenssillä. 1 Osio : Trigonometriaa ja geometrian Lisätiedot Ontech GSM 9030 Käyttöohjeet a
Ontech GSM 9030 Käyttöohjeet asuomia Onnittelumme! Kiitos, että valitsit Ontech GSM 9030 -hälyttimen/etäreleen. Toivomme, että sinulle on suurta hyötyä ja iloa tästä tuotteesta ja että tässä käsikirjassa Lisätiedot 110SE. Vallox. Käyttö- huolto- ja tekniset ohjeet. Matalaenergiailmanvaihtokone lämmöntalteenotolla ja tarpeenmukaisella sulatusautomatiikalla
Vallox Tyyppi 3700- Mallit VALLOX 0 SE R VALLOX 0 SE L Matalaenergiailmanvaihtokone lämmöntalteenotolla ja tarpeenmukaisella sulatusautomatiikalla Vallox.09.4 SF.3.04 Käyttö- huolto- ja tekniset ohjeet Lisätiedot NIBE FIGHTER 1150 A B C D E F G
MOS FI 0923-1 031225 ASENNUS- JA HUOLTO-OHJEET A B C D E F G Käyttöohje Kuljetus / Asennus Käyttöönotto / Säätö Lisävarusteet ja pikaohjeet Ohjaus / Hälytykset Tekniset tiedot Asiahakemisto LEK LEK LEK Lisätiedot IVT Nordic Inverter 09/12 LR-N
FI IVT Nordic Inverter 09/12 LR-N Käyttöohje Tuotenumero: 6720645219 Painos: 2010/10 Lue käyttöohje huolella ennen tuotteen käyttöä. Säilytä käyttöohje varmassa paikassa tulevaa tarvetta varten. Sisällys Lisätiedot Asennus-, käyttö- ja huolto-opas
Goulds Pumps Asennus-, käyttö- ja huolto-opas Model 3600, API 610 10th Edition (ISO 13709) Sisällysluettelo Sisällysluettelo Johdanto ja turvallisuus...4 Johdanto...4 Toimituksen tarkistaminen...4 Tuotteen Lisätiedot JÄÄHDYTYSKONE COOLER Asennus- ja huolto-ohje Koko 14 60
JÄÄHDYTYSKONE COOLER Asennus- ja huolto-ohje Koko 14 60 Koko 14-18 Koko 24-60 SISÄLTÖ 1. Yhteenveto 3 1.1 Yleistä 3 1.2 Funktionsprincip 4 1.2.1 Cooler 14 och 18 4 1.2.2 Cooler 24, 34, 48 och 60 5 2 Turvaohjeet Lisätiedot KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJE
KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJE KOTIVAHTI 2.0 UUTUUS 2011 KOTIMAINEN OHJAUS- JA VALVONTAJÄRJESTELMÄ MADE IN FINLAND Kotivahti käyttö- ja asennusohje 2 Sisällysluettelo 1. Peruspakkauksen sisältö 3 2. Pikaohje 3 Lisätiedot Rakennusten sisäilmasto ja ilmanvaihto Määräykset ja ohjeet 2012
D Suomen rakentamismääräyskokoelma Ympäristöministeriö, Rakennetun ympäristön osasto Rakennusten sisäilmasto ja ilmanvaihto Määräykset ja ohjeet 01 1/11 Ympäristöministeriön asetus rakennusten sisäilmastosta Lisätiedot Boiler B 10/B 14 Kuumavesivaraaja
50 Boiler B 10/B 14 Kuumavesivaraaja 230 V ~ Boiler EL 70 60 Boiler 40 30 Käyttöohje Asennusohje Säilytä autossa! 70000-03100 G 01/2001 E 01/2001 Fo. Kehä Caravan Tukku Oy Koskelontie 15 Tel. (09) 84 94 Lisätiedot Asumisterveysohje. Sosiaali- ja terveysministeriön oppaita 2003:
Sosiaali- ja terveysministeriön oppaita 2003: Asumisterveysohje Asuntojen ja muiden oleskelutilojen fysikaaliset, kemialliset ja mikrobiologiset tekijät Valtuutussäännös: Terveydensuojelulaki (763/94) Lisätiedot KÄYTTÖOHJEET KÄYTTÖTARKOITUS PESUKONEEN KÄYTTÖÖNOTTO ENSIMMÄINEN PESUKERTA VAROTOIMIA JA YLEISIÄ SUOSITUKSIA PESUKONEEN KUVAUS LAPSILUKKO
KÄYTTÖOHJEET KÄYTTÖTARKOITUS PESUKONEEN KÄYTTÖÖNOTTO ENSIMMÄINEN PESUKERTA VAROTOIMIA JA YLEISIÄ SUOSITUKSIA PESUKONEEN KUVAUS LAPSILUKKO PESU- JA LISÄAINEET JÄÄNNÖSVEDEN TYHJENTÄMINEN NUKKASIHDIN IRROTTAMINEN Lisätiedot ED 100, ED 250 VARIO, ESR. Asennusohje
VARIO, ESR Asennusohje Sisällysluettelo Sivu 1. Turvallisuuteen liittyvää tietoa 3 2. Asennuksen valmistelu 4 3. Tekniset tiedot 4-5 4. Rakenne 6 5. Tarvikkeet 7 6. Asennus liukuvarrella, lyhyt akseli Lisätiedot KÄYTTÖOHJE MB3195-FI-B
KÄYTTÖOHJE FI -B Johdanto Onnittelut uuden pyörätuolin johdosta Laatu ja toimivuus ovat kaikkien Handicare-pyörätuolien perusominaisuuksia. Exigo 10 -pyörätuoli on Handicare: n valmistama. Oman turvallisuutesi Lisätiedot Enervent Pingvin Kotilämpö eair
0.5.05 Enervent Pingvin Kotilämpö eair FIN Asennusohje SUOMI...5 Lue tämä ensin...6 Varoitukset...6 Yleistä...6 Sähkötyöt...6 Sanasto...6 Ennen laitteen asennusta...7 Huomioi ennen asennusta...7 Pingvin Lisätiedot 2016 © DocPlayer.fi Yksityisyyskäytäntö | Palveluehdot | Palaute