GRUNDFOS OHJEET. Hydro Multi-S. Asennus- ja käyttöohjeet - PDF
Download "GRUNDFOS OHJEET. Hydro Multi-S. Asennus- ja käyttöohjeet"
1 GRUNDFOS OHJEET Hydro Multi-S Asennus- ja käyttöohjeet
2 Suomi (FI) Suomi (FI) Asennus- ja käyttöohjeet Alkuperäisen englanninkielisen version käännös. SISÄLLYSLUETTELO 1. Tässä julkaisussa käytettävät symbolit Sivu 1. Tässä julkaisussa käytettävät symbolit 2 2. Ohjeiden kattavuus 2 3. Tuotteen kuvaus 2 4. Tunnustiedot Arvokilpi Tyyppikoodi 3 5. Käyttöolosuhteet 4 6. Asennus Mekaaninen asennus Sähköasennus 5 7. Ohjauspaneeli 5 8. Käyttöönotto 5 9. Käyttötavat Käsiohjaus Automaattikäyttö Kuivakäyntisuojaus Hätäkäyttö Toiminnot Asetukset Painekytkimien asetukset Painesäiliön esitäyttöpaineen asettaminen Huolto Pumppu Asetukset Pakkassuojaus Vianetsintätaulukko Oheisdokumentaatio Hävittäminen 8 Huomio Nämä asennus- ja käyttöohjeet on luettava huolellisesti ennen asennusta. Asennuksen ja käytön tulee muilta osin noudattaa paikallisia asetuksia ja seurata yleistä käytäntöä. Näiden turvallisuusohjeiden laiminlyöminen voi aiheuttaa henkilövahinkoja. Näiden turvallisuusohjeiden laiminlyöminen voi aiheuttaa toimintahäiriön tai laitevaurion. Huomautuksia tai ohjeita, jotka helpottavat työskentelyä ja takaavat turvallisen toiminnan. 2. Ohjeiden kattavuus Nämä asennus- ja käyttöohjeet koskevat Grundfos Hydro Multi-S -paineenkorotusasemia. Hydro Multi-S on tehtaalla valmiiksi koottujen, asennus- ja käyttövalmiiden paineenkorotusasemien mallisto. 3. Tuotteen kuvaus Grundfos Hydro Multi-S -paineenkorotusasema on suunniteltu puhtaan veden paineenkorotukseen. Esimerkkejä: kerrostalot hotellit koulut maataloudessa. Hydro Multi-S sisältää kaksi tai kolme identtistä Grundfos CM, CMV tai CR -pumppua, jotka on kytketty rinnan ja asennettu yhteiseen runkokehikkoon, imu- ja painejakotukit, sulkuventtiilit, takaiskuventtiilit, painemittarin, painekytkimet ja ohjauskaapin. Katso kuva 1. Kuva Hydro Multi-S -paineenkorotusasema Pos. Osat 1 Pumput (Grundfos CM, CMV tai CR) 2 Painejakotukki 3 Sulkuventtiilit 4 Alusta 5 Ohjauskaappi 6 Painemittari 7 Painekytkimet 8 Jalusta 9 Takaiskuventtiilit 10 Kierretulpat 11 Imujakotukki 12 Painekytkin TM Suosittelemme painesäiliön asennusta painepuolelle. 2
3 4. Tunnustiedot 4.1 Arvokilpi Hydro Multi-S:n tyyppikilpi sijaitsee jalustassa. 1 2 Type Model: Serial No.: Mains supply: pmax: T Medium: Q Max.: H Nom.: MADE IN GERMANY IP Class: QR Weight: code Kuva 2 DE Wahlstedt - Germany Hydro Multi-S:n tyyppikilpi 9XXXXXXX TM Nro Kuvaus 1 Tyyppimerkintä 2 Malli 3 Sarjanumero 4 Verkkojännite 5 Suurin käyttöpaine, bar 6 Pumpattavan aineen lämpötila 7 Maksimivirtaama, m 3 /h 8 Nimellisnostokorkeus, metreinä 9 Tekniset asiakirjat 10 Kotelointiluokka 11 Paino, kg 12 Hyväksyntä 13 QR-koodi 14 Alkuperämaa Suomi (FI) 4.2 Tyyppikoodi Esimerkki Hydro Multi -S 2 CR 15-3 U3 A- B- A Järjestelmän nimi Järjestelmän tyyppi S: Vakionopeudella käyvä pumppu Pumppujen määrä Pumpputyyppi Verkkojännitteen koodi U3: 3 x V, N, PE, 50 Hz U4: 3 x V, PE, 50 Hz U5: 3 x V, N, PE, 60 Hz U6: 3 x V, PE, 60 Hz U9: 3 x V, PE, 60 Hz UA: 3 x V, PE, 60 Hz UC: 1 x V, N, PE, 50 Hz UD: 1 x V, N, PE, 60 Hz UE: 1 x V, PE, 60 Hz UF: 3 x / V, N, PE, 60 Hz UG: 3 x / V, PE, 60 Hz Rakenne A: Järjestelmä, johon on asennettu kytkentäkaappi. B: Järjestelmä, jossa on seinälle asennettu kytkentäkaappi ja 5 metrin kaapelit. Käynnistystapa B: Suorakäynnistys (DOL) C: Tähti-kolmio (SD) Materiaalikoodi A: Jakotukit ja pohjalaatta ruostumatonta terästä, vakioventtiilit B: Jakotukit, pohjalaatta ja venttiilit ruostumatonta terästä C: Jakotukit ja pohjalaatta galvanoitua terästä, vakioventtiilit (vain CME-A-pumput) G: Jakotukit ja pohjalaatta galvanoitua terästä, vakioventtiilit H: Jakotukit ja pohjalaatta galvanoitua terästä, pohjalaatta maalattu mustaksi, vakioventtiilit I: Jakotukit ja pohjalaatta ruostumatonta terästä, pohjalaatta maalattu mustaksi, vakioventtiilit P: Jakotukit ruostumatonta terästä, pohjalaatta galvanoitua terästä, vakioventtiilit 3
4 Suomi (FI) 5. Käyttöolosuhteet Pumpputyyppi Tiedot CM, CMV CR Maksimivirtaama Maks. 45 m 3 /h Maks. 69 m 3 /h Suurin käyttöpaine 10 bar 10/16 bar Nesteen lämpötila C C Ympäristölämpötila C C 1) C 2) Suurin imukorkeus: 10,33 m miinus pumpun NPSH miinus muut imupuolen häviöt miinus turvamarginaali 0,5 m Teho Maks. 3,2 kw Maks. 5,5 kw Käynnistystapa 1) Suorakäynnistys (DOL) Tähti-kolmio 3 x V, N, PE, 50 Hz 3 x V, PE, 50 Hz 3 x V, N, PE, 60 Hz 3 x V, PE, 60 Hz 3 x V, PE, 60 Hz Verkkojännite 3 x V, PE, 60 Hz 1 x V, N, PE, 50 Hz 1 x V, N, PE, 60 Hz 1 x V, PE, 60 Hz 3 x / V, N, PE, 60 Hz 3 x / V, PE, 60 Hz Jännitetoleranssi + 10 %/- 10 % Ilman suhteellinen Maks. 95 % kosteus Kotelointiluokka IP54 Koskee moottorikokoja 0,37 kw sekä enintään 0,75 kw. 2) Koskee moottorikokoja 1,1 kw sekä enintään 5,5 kw Painesäiliön esitäyttö Jos järjestelmään on kytketty painesäiliö, esitäytä säiliö typellä 0,9 x asetuspisteen paineeseen. Käytä typpeä painesäiliön sisäosien korroosiovaurioiden estämiseksi Putkisto Paineenkorotusasemaan liitettävien putkien tulee olla sopivan kokoisia. Liitä putket paineenkorotusaseman jakotukkeihin. Kumpaa tahansa päätä voidaan käyttää. Levitä tiivistemassaa jakotukin vapaaksi jäävään päähän ja asenna kierretulpat. Optimaalisen toiminnan varmistamiseksi sekä melun ja tärinän minimoimiseksi saattaa olla tarpeen asentaa tärinänvaimentimet. Moottorin ja pumpun pyöriminen sekä virtaus putkistossa ja liittimissä aiheuttaa melua ja tärinää. Jos paineenkorotusasema asennetaan kerrostaloon tai linjan ensimmäinen kuluttaja on lähellä paineenkorotusasemaa, on suositeltavaa asentaa joustavat liitokset imu- ja paineputkiin, ettei tärinä pääse välittymään putkiston kautta TM Asennus Asennuksen tulee noudattaa paikallisia määräyksiä ja seurata yleistä käytäntöä. Kuva 3 Pos. Esimerkki asennuksesta, jossa käytetään joustavia liitoksia ja putkenkannattimia (Grundfosin vakiotoimitus merkitty harmaalla värillä) Kuvaus Tarkasta seuraavat seikat ennen asennusta: että paineenkorotusasema on tilauksen mukainen. etteivät näkyvät osat ole vaurioituneet. 6.1 Mekaaninen asennus Älä seiso jakotukkien päällä. Pumppupesä voi Huomio vaurioitua tai liitokset voivat vuotaa Sijoitus Moottorin ja elektroniikan riittävän jäähdytyksen varmistamiseksi tulee huomioida seuraavat seikat: Sijoita Hydro Multi-S siten, että riittävä jäähdytys varmistetaan. Pidä moottorin jäähdytysrivat sekä tuulettimen kotelo ja siivet puhtaina. 1 Putkenkannatin 2 Joustava liitos Kalvopainesäiliö, joustavat liitokset, putkenkannattimet ja koneanturat eivät sisälly paineenkorotusaseman vakiotoimitukseen. Kiristä kaikki mutterit ennen käyttöönottoa. Putket on kiinnitettävä rakennuksen rakenteisiin niiden liikkumisen tai kiertymisen estämiseksi. Jos pumppua käytetään imukorkeudella, on välttämätöntä asentaa riittävän kokoinen pohjaventtiili. Jos paineenkorotusasema asennetaan tärinänvaimentimilla varustetulle alustalle, jakotukkeihin on asennettava joustavat liitokset. Tämä on tärkeää, ettei paineenkorotusasema "riipu" putkiston varassa. Hydro Multi-S ei sovellu ulkoasennukseen ja se on suojattava pakkaselta ja suoralta auringonpaisteelta. Paineenkorotusaseman ympärille tulee jättää riittävästi tilaa tarkastusta ja huoltoa varten. 4
5 6.1.4 Perustus Paineenkorotusasema tulee sijoittaa tasaiselle, vakaalle alustalle. Jos paineenkorotusasemaa ei asenneta koneanturoille, se on pultattava lattiaan Joustavat liitokset Joustavien liitosten tarkoitus on seuraava: Tasata putkiston laajeneminen/supistuminen nesteen lämpötilan vaihdellessa. Vähentää mekaanisia rasituksia, jotka aiheutuvat putkiston paineiskuista. Eristää putkiston runkovälitteinen melu (vain kumipaljevaimentimet). Asenna joustavat liitokset vähintään 1-1 1/2 kertaa liitäntäaukon nimellishalkaisijan päähän sekä imu- että painejakotukin puolella. Tämä estää pyörteilyn joustavissa liitoksissa, jolloin imuolosuhteet saadaan paremmiksi ja painehäviö painepuolella minimiin. Putkisto tulee kiinnittää siten, ettei se kuormita joustavia liitoksia eikä pumppua. Noudata toimittajan ohjeita ja välitä ne suunnittelijoille tai putkiasentajille. 6.2 Sähköasennus CM-pumpuilla varustetut Hydro Multi-S -järjestelmät on aina kiinnitettävä pulteilla lattiaan. Joustavia liitoksia ei saa käyttää kompensoimaan putkiston kohdistusvirheitä, kuten liitäntäaukkojen epäkeskeisyyttä. Sähköasennuksen saa suorittaa vain valtuutettu henkilö paikallisten määräysten ja asianmukaisen kytkentäkaavion mukaisesti. Katkaise sähkönsyöttö pääkytkimestä ja lukitse se riippulukolla, ettei sitä epähuomiossa voida kytkeä päälle. 7. Ohjauspaneeli Grundfos Multi-S -paineenkorotusasemaa voidaan ohjata ohjauskaapissa olevasta ohjauspaneelista. Katso kuva Kuva 4 Ohjauspaneeli Pos. Kuvaus 1 Kuivakäyntihälytyksen LED-ilmaisu 2 Pumpun numero Vikatilan LED-ilmaisu 3 (vain kolmivaihepumpuissa) 4 Pumpun käynnin LED-ilmaisu 5 Käsiohjauspainikkeet 6 Pumppujen pysäytyspainikkeet 7 Automaattikäytön painikkeet 8 Virran LED-ilmaisu 8 TM Suomi (FI) Seuraavat seikat on huomioitava: Paineenkorotusaseman sähköasennuksen on oltava kotelointiluokan IP54 mukainen. Varmista, että paineenkorotusasema on sopiva käytettävälle jännitteelle. Varmista, että kaapelin poikkipinta-ala vastaa kytkentäkaavion tietoja. Suorita sähköliitäntä paineenkorotusaseman mukana toimitettavan kytkentäkaavion mukaisesti. 8. Käyttöönotto Huomio Älä käynnistä paineenkorotusasemaa ennen kuin pumput ja imuputki on täytetty vedellä. Paineenkorotusaseman ottamiseksi käyttöön menetellään seuraavasti: 1. Kytke vesi- ja sähköliitännät. 2. Sulje venttiili kaikkien pumppujen painepuolelta. 3. Ilmaa kaikki pumput ja varmista, että ilma poistuu myös imujakotukista ja imuputkista. 4. Tarkasta, että painesäiliön esitäyttöpaine on 0,9 x käynnistymispaine. 5. Kytke sähkönsyöttö päälle. 6. Käynnistä ensimmäinen pumppu pitämällä käsiohjauspainiketta painettuna. 7. Tarkasta pumpun pyörimissuunta. Jos pumppu pyörii väärinpäin, vaihda sähkönsyötön kaksi vaihetta keskenään. 8. Ilmaa pumppu avaamalla sen painepuolen venttiili hitaasti. 9. Toista sama menettely muille pumpuille. 10. Kytke paineenkorotusasema automaattikäytölle painamalla automaattikäytön painiketta. 5
6 Suomi (FI) 9. Käyttötavat Kunkin pumpun käyttötapa voidaan valita painikkeilla "Automaattikäyttö", "Seis" ja "Käsiohjaus", kuten kohdassa 7. Ohjauspaneeli kuvataan. 9.1 Käsiohjaus Käsiohjausta käytetään yleensä käyttöönoton yhteydessä, testaukseen tai huolto- ja kunnossapitotarkoituksiin. Käynnistä käsiohjaus pitämällä käsiohjauspainiketta painettuna. Käsiohjauspainike ei lukkiudu päälle. Siksi painiketta on pidettävä painettuna testausjakson ajan. 9.2 Automaattikäyttö Kun tämä käyttötapa valitaan, pumput toimivat automaattisesti järjestelmän vaatimusten mukaisesti, esim. painekytkimiin asetetut paineet. Avattaessa hana vettä virtaa painesäiliöstä, jos asennettu, kunnes säiliö tyhjenee. Kun paine laskee ensimmäiseen käynnistymispaineeseen, ensimmäinen pumppu käynnistyy. Jos kulutus kasvaa edelleen, lisää pumppuja käynnistetään, kunnes käynnissä olevien pumppujen tuotto vastaa tarpeita. Vedenkulutuksen vähentyessä painepuolen paine kohoaa ensimmäiseen pysäytyspaineeseen ja painekytkin katkaisee, jolloin ensimmäinen pumppu pysähtyy. Jos kulutus vähenee edelleen, lisää pumppuja pysäytetään, kunnes viimeinen pumppu pysähtyy. 9.4 Hätäkäyttö Liittimet ja kaapelit ennen pääkytkintä pysyvät jännitteisinä, vaikka pääkytkin kytketään pois päältä. Hätäkäyttöä tulisi käyttää vain hätätilanteessa ja silloinkin vain lyhytaikaisesti. Huomio Viallinen piirikortti on aina vaihdettava uuteen. Tilaa uusi piirikortti Grundfosilta. Kaikkia Hydro Multi-S:n toimintoja ohjaa elektroninen piirikortti ohjauskaapissa. Jos piirikorttiin tulee vika, on mahdollista estää järjestelmän seisokit. Kolmivaiheisissa paineenkorotusasemissa on mahdollista ohittaa piirikortti ja käyttää paineenkorotusasemaa pelkkien painekytkimien avulla. Siirry hätäkäyttöön seuraavasti: 1. Katkaise jännitesyöttö ja avaa ohjauskaappi. 2. Irrota ohjausliitin alkuperäisestä asennostaan, katso 5, pos. A, ja aseta liitin hätäkäyttöasentoon, katso 5, pos. B. 3. Sulje ohjauskaappi ja kytke jännitesyöttö. B 9.3 Kuivakäyntisuojaus Hydro Multi-S sisältää kuivakäyntisuojan, joka estää pumppuja käymästä kuivina. Kuivakäyntisuoja aktivoituu painekytkimellä tai pintakytkimellä, joka on liitetty imupuolelle ja kytketty ohjauskaappiin. Kukin painekytkin liittyy vain yhteen pumppuun, eikä välttämättä samaan pumppuun, jos pumput vuorottelevat kunkin käyntijakson jälkeen. Kuva 5 A 10. Toiminnot Elektroninen piirikortti Hydro Multi-S tarjoaa seuraavat toiminnot: Pumppujen automaattinen kaskadisäätö kahdella tai kolmella painekytkimellä. Automaattinen pumpunvaihto aina käynnistys-/pysäytysjakson jälkeen. Jos pumppu on vikatilassa, se poistetaan automaattisesti käytöstä. Vikatilan "kuivakäynti" automaattinen kuittaus. Ylikuormituslaukaisun manuaalinen kuittaus. Pumpun ja järjestelmän suojaus: Oikosulkusuojaus sulakkeilla. Moottorin suojaus termisellä ylikuormitusreleellä. Kuivakäyntisuojaus ylimääräisellä painekytkimellä tai pintakytkimellä. Käynnistysviive kahden pumpun välillä: Estää useamman pumpun käynnistymisen juuri samalla hetkellä. TM
7 11. Asetukset 12. Huolto 11.1 Painekytkimien asetukset Katkaisupaine ei missään olosuhteissa saa ylittää pumpun ja painesäiliön suurinta sallittua käyttöpainetta. Jokainen paineenkorotusasema on testattu tehtaalla ja painekytkimet on säädetty optimaalista toimintaa varten. Asennuksen ja käyttöönoton yhteydessä voi olla tarpeen muuttaa asetuksia toiminnan optimoimiseksi todellisessa asennuksessa. Katso kuva Pumppu Pumppujen laakerit ja akselitiivisteet ovat huoltovapaita Asetukset Ennen pumpuille tehtäviä töitä on varmistettava, että syöttöjännite on katkaistu. Lukitse pääkytkin riippulukolla, ettei sitä epähuomiossa voida kytkeä päälle. Luotettavan ja oikean toiminnan varmistamiseksi painesäiliön esitäyttöpaine ja painekytkimien asetukset tulee tarkastaa säännöllisesti, vähintään kerran vuodessa. Suomi (FI) 12.3 Pakkassuojaus Jos paineenkorotusasemaa ei käytetä pakkasjaksojen aikana, jakotukit, pumput ja painesäiliö on tyhjennettävä vaurioiden estämiseksi. TM Kuva 6 Painekytkin Katkaisupaineen asetus Katkaisupaineen (p katkaisu ) asettamiseksi toimitaan seuraavasti: 1. Käännä ruuvia P1 myötäpäivään katkaisupaineen korottamiseksi ja vastapäivään katkaisupaineen alentamiseksi. Katso kuva Aseta kunkin painekytkimen katkaisupaineet 0,3-0,5 baarin välein (kaskadiporrastus). 3. Käynnistä pumppu ja tarkasta painemittarista, onko jokaisen painekytkimen katkaisupaine halutun mukainen Paine-eron asettaminen Paine-eron (p ero ) asettamiseksi käännä ruuvia P2 myötäpäivään paine-eron suurentamiseksi ja vastapäivään paine-eron pienentämiseksi. Katkaisupaine pysyy muuttumattomana. Katso kuva 6. Paine-ero on säädettävä samaan arvoon kaikissa painekytkimissä Kytkentäpaine Kytkentäpaine (p kytkentä ) asetetaan automaattisesti, kun paine-ero asetetaan. p kytkentä = p katkaisu - p ero. Halutun kytkentäpaineen tarkastamiseksi toimitaan seuraavasti: 1. Käynnistä pumppu ja tarkasta painemittarista, ovatko katkaisu- ja kytkentäpaineet halutun mukaiset. 2. Toista edellä kuvattua asetusmenettelyä, kunnes oikeat kytkentä- ja katkaisupaineet on saavutettu Painesäiliön esitäyttöpaineen asettaminen Kun pumpun kytkentäpaine on määritelty, vaadittava kalvopainesäiliön esitäyttöpaine voidaan säätää karkeasti 90 prosenttiin pumpun kytkentäpaineesta. Esitäyttöpaine = 0,9 x p kytkentä. Säiliön esitäyttöpaine on tarkastettava/säädettävä paineputken ollessa tyhjä. 7
8 Suomi (FI) 13. Vianetsintätaulukko Jos vikaa ei ole lueteltu tässä vianetsintätaulukossa, katso lisätietoja pumppujen asennus- ja käyttöohjeista. Ennen kuin työskentely paineenkorotusaseman parissa aloitetaan, on varmistettava että sähkönsyöttö on katkaistu eikä sitä voida erehdyksessä kytkeä päälle. Vika Syy Korjaus 1. Hydro Multi-S ei käy, kun se käynnistetään. 2. Pumppu käynnistyy, mutta pysähtyy välittömästi. 3. Tiheästi toistuvat käynnistykset ja pysäytykset. 4. Pumput käyvät, mutta eivät syötä vettä. 14. Oheisdokumentaatio a) Todellinen paine on korkeampi tai sama kuin asetettu kytkentäpaine. Lisätietoja Hydro Multi-S:stä löydät WebCAPS-ohjelmasta Grundfosin web-sivuilta, 15. Hävittäminen Tämä tuote tai sen osat on hävitettävä ympäristöystävällisellä tavalla: 1. Käytä yleisiä tai yksityisiä jätekeräilyn palveluja. 2. Ellei tämä ole mahdollista, ota yhteys lähimpään Grundfosyhtiöön tai -huoltoliikkeeseen. Odota, kunnes paine on laskenut tai alenna painetta Hydro Multi-S:n painepuolella. Tarkasta, että paineenkorotusasema käynnistyy. b) Katkos sähkönsyötössä. Kytke syöttöjännite. c) Johdonsuojakatkaisimet lauenneet. Korjaa vika ja palauta johdonsuojakatkaisimet. d) Moottorinsuoja aktivoitunut. Ota yhteys Grundfosiin. e) Johdonsuojakatkaisin viallinen. Vaihda johdonsuojakatkaisin. f) Painekytkin viallinen. Vaihda painekytkin. g) Sulake palanut. Korjaa vika ja vaihda sulake. h) Pumppu jumittunut. Poista jumittumisen aiheuttaja. i) Moottori viallinen. Korjaa tai vaihda moottori. j) Elektronisen piirikortin vika. Vaihda sulake, jos se on palanut. Siirry hätäkäyttöön ja vaihda elektroninen piirikortti, jos se on viallinen. a) Virheellinen painekytkimen asetus. Korota katkaisupainetta ja/tai paine-eroa. b) Väärä painesäiliön esitäyttöpaine. Tarkasta esitäyttöpaine. c) Kuivakäyntisuoja aktivoitunut. Tarkasta imuolosuhteet ja varmista, että vesi virtaa vapaasti pumpuille. a) Virheellinen painekytkimen asetus. Korota katkaisupainetta ja/tai paine-eroa. b) Väärä painesäiliön esitäyttöpaine. Tarkasta esitäyttöpaine. c) Painesäiliö viallinen. Korjaa tai vaihda painesäiliö. a) Tuloputki/pumput tukkeutuneet. Puhdista tuloputki/pumput. b) Pohja- tai takaiskuventtiili juuttunut suljettuun asentoon. Tarkasta ja korjaa venttiili. c) Ilmaa imuputkessa/pumpuissa. Ilmaa pumput. Tarkasta imuputki vuotojen varalta. d) Moottorit pyörivät väärään suuntaan. Muuta pyörimissuunta (vaihda sähkönsyötön kaksi vaihetta keskenään). 5. Pumput pyörivät väärinpäin a) Vuoto tuloputkessa. Korjaa tai vaihda tuloputki. pysäytyksen jälkeen. b) Pohja- tai takaiskuventtiili on viallinen. Korjaa tai vaihda takaisku- tai pohjaventtiili. 6. Akselitiivisteen vuoto. a) Akselitiiviste viallinen. Vaihda akselitiiviste. 7. Melua. a) Pumput kavitoivat. Tarkasta imuolosuhteet (pumppu, putki, venttiilit ja imusihti, jos asennettu). Oikeus muutoksiin pidätetään. 8
9 Vaatimustenmukaisuusvakuutus 1 GB: EC declaration of conformity We, Grundfos, declare under our sole responsibility that the products Hydro Multi-S, to which this declaration relates, are in conformity with these Council directives on the approximation of the laws of the EC member states: CZ: ES prohlášení o shodě My firma Grundfos prohlašujeme na svou plnou odpovědnost, že výrobky Hydro Multi-S, na něž se toto prohlášení vztahuje, jsou v souladu s ustanoveními směrnice Rady pro sblížení právních předpisů členských států Evropského společenství v oblastech: DE: EG-Konformitätserklärung Wir, Grundfos, erklären in alleiniger Verantwortung, dass die Produkte Hydro Multi-S, auf die sich diese Erklärung bezieht, mit den folgenden Richtlinien des Rates zur Angleichung der Rechtsvorschriften der EU-Mitgliedsstaaten übereinstimmen: BG: EC декларация за съответствие Ние, фирма Grundfos, заявяваме с пълна отговорност, че продуктите Hydro Multi-S, за които се отнася настоящата декларация, отговарят на следните указания на Съвета за уеднаквяване на правните разпоредби на държавите членки на ЕС: DK: EF-overensstemmelseserklæring Vi, Grundfos, erklærer under ansvar at produkterne Hydro Multi-S som denne erklæring omhandler, er i overensstemmelse med disse af Rådets direktiver om indbyrdes tilnærmelse til EF-medlemsstaternes lovgivning: EE: EL vastavusdeklaratsioon Meie, Grundfos, deklareerime enda ainuvastutusel, et tooted Hydro Multi-S, mille kohta käesolev juhend käib, on vastavuses EÜ Nõukogu direktiividega EMÜ liikmesriikide seaduste ühitamise kohta, mis käsitlevad: Vaatimustenmukaisuusvakuutus GR: ήλωση συμμόρφωσης EC Εμείς, η Grundfos, δηλώνουμε με αποκλειστικά δική μας ευθύνη ότι τα προϊόντα Hydro Multi-S στα οποία αναφέρεται η παρούσα δήλωση, συμμορφώνονται με τις εξής Οδηγίες του Συμβουλίου περί προσέγγισης των νομοθεσιών των κρατών μελών της ΕΕ: FR: Déclaration de conformité CE Nous, Grundfos, déclarons sous notre seule responsabilité, que les produits Hydro Multi-S, auxquels se réfère cette déclaration, sont conformes aux Directives du Conseil concernant le rapprochement des législations des Etats membres CE relatives aux normes énoncées ci-dessous: IT: Dichiarazione di conformità CE Grundfos dichiara sotto la sua esclusiva responsabilità che i prodotti Hydro Multi-S, ai quali si riferisce questa dichiarazione, sono conformi alle seguenti direttive del Consiglio riguardanti il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri CE: LT: EB atitikties deklaracija Mes, Grundfos, su visa atsakomybe pareiškiame, kad gaminiai Hydro Multi-S, kuriems skirta ši deklaracija, atitinka šias Tarybos Direktyvas dėl Europos Ekonominės Bendrijos šalių narių įstatymų suderinimo: UA: Декларація відповідності ЄС Компанія Grundfos заявляє про свою виключну відповідальність за те, що продукти Hydro Multi-S, на які поширюється дана декларація, відповідають таким рекомендаціям Ради з уніфікації правових норм країн - членів ЄС: PL: Deklaracja zgodności WE My, Grundfos, oświadczamy z pełną odpowiedzialnością, że nasze wyroby Hydro Multi-S, których deklaracja niniejsza dotyczy, są zgodne z następującymi wytycznymi Rady d/s ujednolicenia przepisów prawnych krajów członkowskich WE: RU: Декларация о соответствии ЕС Мы, компания Grundfos, со всей ответственностью заявляем, что изделия Hydro Multi-S, к которым относится настоящая декларация, соответствуют следующим Директивам Совета Евросоюза об унификации законодательных предписаний стран-членов ЕС: SK: Prehlásenie o konformite ES My firma Grundfos prehlasujeme na svoju plnú zodpovednost, že výrobky Hydro Multi-S, na ktoré sa toto prehlásenie vzt ahuje, sú v súlade s ustanovením smernice Rady pre zblíženie právnych predpisov členských štátov Európskeho spoločenstva v oblastiach: RS: EC deklaracija o usaglašenosti Mi, Grundfos, izjavljujemo pod vlastitom odgovornošću da je proizvod Hydro Multi-S, na koji se ova izjava odnosi, u skladu sa direktivama Saveta za usklađivanje zakona država članica EU: SE: EG-försäkran om överensstämmelse Vi, Grundfos, försäkrar under ansvar att produkterna Hydro Multi-S, som omfattas av denna försäkran, är i överensstämmelse med rådets direktiv om inbördes närmande till EU-medlemsstaternas lagstiftning, avseende: TR: EC uygunluk bildirgesi Grundfos olarak bu beyannameye konu olan Hydro Multi-S ürünlerinin, AB Üyesi Ülkelerin kanunlarını birbirine yaklaştırma üzerine Konsey Direktifleriyle uyumlu olduğunun yalnızca bizim sorumluluğumuz altında olduğunu beyan ederiz: ES: Declaración CE de conformidad Nosotros, Grundfos, declaramos bajo nuestra entera responsabilidad que los productos Hydro Multi-S, a los cuales se refiere esta declaración, están conformes con las Directivas del Consejo en la aproximación de las leyes de las Estados Miembros del EM: HR: EZ izjava o usklađenosti Mi, Grundfos, izjavljujemo pod vlastitom odgovornošću da je proizvod Hydro Multi-S, na koji se ova izjava odnosi, u skladu s direktivama ovog Vijeća o usklađivanju zakona država članica EU: LV: EK atbilstības deklarācija Sabiedrība GRUNDFOS ar pilnu atbildību dara zināmu, ka produkti Hydro Multi-S, uz kuriem attiecas šis paziņojums, atbilst šādām Padomes direktīvām par tuvināšanos EK dalībvalstu likumdošanas normām: HU: EK megfelelőségi nyilatkozat Mi, a Grundfos, egyedüli felelősséggel kijelentjük, hogy a Hydro Multi-S termékek, amelyekre jelen nyilatkozik vonatkozik, megfelelnek az Európai Unió tagállamainak jogi irányelveit összehangoló tanács alábbi előírásainak: ID: Deklarasi kesesuaian dengan EC Kami, Grundfos, menyatakan dengan tanggung jawab kami sendiri bahwa produk Hydro Multi-S, yang berkaitan dengan pernyataan ini, sesuai dengan petunjuk Dewan berikut ini sedapat mungkin dengan hukum negara-negara anggota Komunitas Eropa: PT: Declaração de conformidade CE A Grundfos declara sob sua única responsabilidade que os produtos Hydro Multi-S, aos quais diz respeito esta declaração, estão em conformidade com as seguintes Directivas do Conselho sobre a aproximação das legislações dos Estados Membros da CE: RO: Declaraţie de conformitate CE Noi, Grundfos, declarăm pe propria răspundere că produsele Hydro Multi-S, la care se referă această declaraţie, sunt în conformitate cu aceste Directive de Consiliu asupra armonizării legilor Statelor Membre CE: SI: ES izjava o skladnosti V Grundfosu s polno odgovornostjo izjavljamo, da so naši izdelki Hydro Multi-S, na katere se ta izjava nanaša, v skladu z naslednjimi direktivami Sveta o približevanju zakonodaje za izenačevanje pravnih predpisov držav članic ES: FI: EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus Me, Grundfos, vakuutamme omalla vastuullamme, että tuotteet Hydro Multi-S, joita tämä vakuutus koskee, ovat EY:n jäsenvaltioiden lainsäädännön yhdenmukaistamiseen tähtäävien Euroopan neuvoston direktiivien vaatimusten mukaisia seuraavasti: VI: Tuyên bố tuân thủ EC (Hội đồng Châu Âu) Chúng tôi - Grundfos - tuyên bố trong phạm vi trách nhiệm duy nhất của mình rằng các sản phẩm Hydro Multi-S mà tuyên bố này có liên quan tuân thủ các chỉ thị Hội đồng sau về việc áp dụng luật pháp của các nước thành viên EC: CN: EC 产 品 合 格 声 明 书 我 们 格 兰 富 在 我 们 的 全 权 责 任 下 声 明, 产 品 Hydro Multi-S, 即 该 合 格 证 所 指 之 产 品, 符 合 欧 共 体 使 其 成 员 国 法 律 趋 于 一 致 的 以 下 欧 共 理 事 会 指 令 : 9
10 Vaatimustenmukaisuusvakuutus KO: EC 적합성 선언 Grundfos 에서는 자사의 단독 책임에 따라 이 선언과 관련된 Hydro Multi-S 제품이 EC 회원국 법률에 기반한 다음 이사회 지침을 준수함을 선언합니다 : MY: Perisytiharan keakuran EC Kami, Grundfos, mengisytiharkan di bawah tanggungjawab kami semata-mata bahawa produk Hydro Multi-S, yang berkaitan dengan perisytiharan ini, akur dengan perintah Majlis ini tentang penghampiran undang-undang negara ahli EC: TH: ค าประกาศความสอดคล องตามมาตรฐาน EC เราในนามของบร ษ ท Grundfos ขอประกาศภายใต ความร บผ ดชอบของเราแต เพ ยงผ เด ยวว าผล ตภ ณฑ Hydro Multi-S ซ งเก ยวข องก บค าประกาศน ม ความสอดคล องก บระเบ ยบค าส งเหล าน ของสภาว ชา ช พว าด วยค าประมาณตามกฎหมายของร ฐท เป นสมาช ก EC: Machinery Directive (2006/42/EC). Standards used: EN 809: Low Voltage Directive (2006/95/EC). Standard used: EN : EMC Directive (2004/108/EC). Standards used: EN : 2007, EN : 2005, EN : 2007, EN : This EC declaration of conformity is only valid when published as part of the Grundfos installation and operating instructions (publication number ). Bjerringbro, 15th August 2014 Jan Strandgaard Technical Director Person authorised to compile the technical file and empowered to sign the EC declaration of conformity. 10
11 Argentina Bombas GRUNDFOS de Argentina S.A. Ruta Panamericana km Centro Industrial Garin 1619 Garín Pcia. de B.A. Phone: Telefax: Australia GRUNDFOS Pumps Pty. Ltd. P.O. Box 2040 Regency Park South Australia 5942 Phone: Telefax: Austria GRUNDFOS Pumpen Vertrieb Ges.m.b.H. Grundfosstraße 2 A-5082 Grödig/Salzburg Tel.: Telefax: Belgium N.V. GRUNDFOS Bellux S.A. Boomsesteenweg B-2630 Aartselaar Tél.: Télécopie: Belarus Представительство ГРУНДФОС в Минске , Минск ул. Шафарнянская, 11, оф. 56, БЦ «Порт» Тел.: +7 (375 17) /73 Факс: +7 (375 17) Bosna and Herzegovina GRUNDFOS Sarajevo Zmaja od Bosne 7-7A, BH Sarajevo Phone: Telefax: Brazil BOMBAS GRUNDFOS DO BRASIL Av. Humberto de Alencar Castelo Branco, 630 CEP São Bernardo do Campo - SP Phone: Telefax: Bulgaria Grundfos Bulgaria EOOD Slatina District Iztochna Tangenta street no. 100 BG Sofia Tel Fax Canada GRUNDFOS Canada Inc Brighton Road Oakville, Ontario L6H 6C9 Phone: Telefax: China GRUNDFOS Pumps (Shanghai) Co. Ltd. 50/F Maxdo Center No. 8 XingYi Rd. Hongqiao development Zone Shanghai PRC Phone: Telefax: Croatia GRUNDFOS CROATIA d.o.o. Buzinski prilaz 38, Buzin HR Zagreb Phone: Telefax: Czech Republic GRUNDFOS s.r.o. Čajkovského Olomouc Phone: Telefax: Denmark GRUNDFOS DK A/S Martin Bachs Vej 3 DK-8850 Bjerringbro Tlf.: Telefax: Estonia GRUNDFOS Pumps Eesti OÜ Peterburi tee 92G Tallinn Tel: Fax: Finland OY GRUNDFOS Pumput AB Mestarintie 11 FIN Vantaa Phone: +358-(0) Telefax: +358-(0) France Pompes GRUNDFOS Distribution S.A. Parc d Activités de Chesnes 57, rue de Malacombe F St. Quentin Fallavier (Lyon) Tél.: Télécopie: Germany GRUNDFOS GMBH Schlüterstr Erkrath Tel.: +49-(0) Telefax: +49-(0) Service in Deutschland: HILGE GmbH & Co. KG Hilgestrasse Bodenheim/Rhein Germany Tel.: Telefax: Greece GRUNDFOS Hellas A.E.B.E. 20th km. Athinon-Markopoulou Av. P.O. Box 71 GR Peania Phone: Telefax: Hong Kong GRUNDFOS Pumps (Hong Kong) Ltd. Unit 1, Ground floor Siu Wai Industrial Centre Wing Hong Street & 68 King Lam Street, Cheung Sha Wan Kowloon Phone: / Telefax: Hungary GRUNDFOS Hungária Kft. Park u. 8 H-2045 Törökbálint, Phone: Telefax: India GRUNDFOS Pumps India Private Limited 118 Old Mahabalipuram Road Thoraipakkam Chennai Phone: Indonesia PT GRUNDFOS Pompa Jl. Rawa Sumur III, Blok III / CC-1 Kawasan Industri, Pulogadung Jakarta Phone: Telefax: / Ireland GRUNDFOS (Ireland) Ltd. Unit A, Merrywell Business Park Ballymount Road Lower Dublin 12 Phone: Telefax: Italy GRUNDFOS Pompe Italia S.r.l. Via Gran Sasso 4 I Truccazzano (Milano) Tel.: Telefax: / Japan GRUNDFOS Pumps K.K. Gotanda Metalion Bldg., 5F, , Higashi-gotanda Shiagawa-ku, Tokyo Japan Phone: Telefax: Korea GRUNDFOS Pumps Korea Ltd. 6th Floor, Aju Building Yeoksam-dong, Kangnam-ku, Seoul, Korea Phone: Telefax: Latvia SIA GRUNDFOS Pumps Latvia Deglava biznesa centrs Augusta Deglava ielā 60, LV-1035, Rīga, Tālr.: , Fakss: Lithuania GRUNDFOS Pumps UAB Smolensko g. 6 LT Vilnius Tel: Fax: Malaysia GRUNDFOS Pumps Sdn. Bhd. 7 Jalan Peguam U1/25 Glenmarie Industrial Park Shah Alam Selangor Phone: Telefax: Mexico Bombas GRUNDFOS de México S.A. de C.V. Boulevard TLC No. 15 Parque Industrial Stiva Aeropuerto Apodaca, N.L Phone: Telefax: Netherlands GRUNDFOS Netherlands Veluwezoom AE Almere Postbus CA ALMERE Tel.: Telefax: New Zealand GRUNDFOS Pumps NZ Ltd. 17 Beatrice Tinsley Crescent North Harbour Industrial Estate Albany, Auckland Phone: Telefax: Norway GRUNDFOS Pumper A/S Strømsveien 344 Postboks 235, Leirdal N-1011 Oslo Tlf.: Telefax: Poland GRUNDFOS Pompy Sp. z o.o. ul. Klonowa 23 Baranowo k. Poznania PL Przeźmierowo Tel: (+48-61) Fax: (+48-61) Portugal Bombas GRUNDFOS Portugal, S.A. Rua Calvet de Magalhães, 241 Apartado 1079 P Paço de Arcos Tel.: Telefax: Romania GRUNDFOS Pompe România SRL Bd. Biruintei, nr 103 Pantelimon county Ilfov Phone: Telefax: Russia ООО Грундфос Россия , г. Москва, ул. Школьная, 39-41, стр. 1 Тел. (+7) (495) Факс (+7) Serbia Grundfos Srbija d.o.o. Omladinskih brigada 90b Novi Beograd Phone: Telefax: Singapore GRUNDFOS (Singapore) Pte. Ltd. 25 Jalan Tukang Singapore Phone: Telefax: Slovakia GRUNDFOS s.r.o. Prievozská 4D BRATISLAVA Phona: sk.grundfos.com Slovenia GRUNDFOS d.o.o. Šlandrova 8b, SI-1231 Ljubljana-Črnuče Phone: Telefax: +386 (0) South Africa GRUNDFOS (PTY) LTD Corner Mountjoy and George Allen Roads Wilbart Ext. 2 Bedfordview 2008 Phone: (+27) Fax: (+27) Spain Bombas GRUNDFOS España S.A. Camino de la Fuentecilla, s/n E Algete (Madrid) Tel.: Telefax: Sweden GRUNDFOS AB Box 333 (Lunnagårdsgatan 6) Mölndal Tel.: Telefax: Switzerland GRUNDFOS Pumpen AG Bruggacherstrasse 10 CH-8117 Fällanden/ZH Tel.: Telefax: Taiwan GRUNDFOS Pumps (Taiwan) Ltd. 7 Floor, 219 Min-Chuan Road Taichung, Taiwan, R.O.C. Phone: Telefax: Thailand GRUNDFOS (Thailand) Ltd. 92 Chaloem Phrakiat Rama 9 Road, Dokmai, Pravej, Bangkok Phone: Telefax: Turkey GRUNDFOS POMPA San. ve Tic. Ltd. Sti. Gebze Organize Sanayi Bölgesi Ihsan dede Caddesi, 2. yol 200. Sokak No Gebze/ Kocaeli Phone: Telefax: Ukraine Бізнес Центр Європа Столичне шосе, 103 м. Київ, 03131, Україна Телефон: ( ) Факс.: ( ) United Arab Emirates GRUNDFOS Gulf Distribution P.O. Box Jebel Ali Free Zone Dubai Phone: Telefax: United Kingdom GRUNDFOS Pumps Ltd. Grovebury Road Leighton Buzzard/Beds. LU7 4TL Phone: Telefax: U.S.A. GRUNDFOS Pumps Corporation West 118th Terrace Olathe, Kansas Phone: Telefax: Uzbekistan Grundfos Tashkent, Uzbekistan The Representative Office of Grundfos Kazakhstan in Uzbekistan 38a, Oybek street, Tashkent Телефон: (+998) / Факс: (+998) Addresses Revised Grundfos-yhtiöt