Enerventin huoltoa kotikonstein! | Page 4 | Lampopumput - Keskustelua lämpöpumpuista
First Edellinen 4 of 16
ok minäpä kookletan minkä näköisiä kapistuksia nuo on
Arduino Duemilanove (Tai UNO). Ebayhin hakuun. DS18B20 samoin. Bebekistä löytyy puolijohderele ja vastus (www.bebek.fi).
Hong Kongista lähetetyt tavarat tulee useammin perille kuin muualta kiinasta. Anturit olen ostanut zyscom nimiseltä kauppiaalta Puolasta.
tuo sulatus alipaineistaa järkyttävästi, tuntuisi järkevämmältä saada säätö joka toimii,vaikka lämpöä menisikin hukkaan
Tottakai se alipaineistaa, enkä nyt ehdottanut mitään sen parempaa kuin omavalintaisen sulatteluvälin.
Voisi kai sitä niinkin tehdä että säätää puhallinnopeuksia "sopivasti" mutta se on sen verran vaikeampaa etten suosittele. Itselläni arduino ohjaa nopeuksia PWM:n avulla.
Ihmetyttää vaan tuo -13 jäteilma, voiko se olla noin kylmää -20 pakkasessa? Oletko katsonut missä kunnossa poistopuolen suodatin on, meneekö siitä ilma normaalisti läpi? Tukkeutunut poistosuodatin tai muuten liian pieni poisto laskee jäteilman lämpöä ja voi aiheuttaa katkomista.
Mites muilla enerventin omistajilla jäteilman lämpö -20 pakkasessa?
3 päivää sitten vaihdettu suodattimet
Ei se taida kymmentäkään pakkasastetta olla minun enerventissäni kun ulkona on -20. En muista tarkkaan. Kai minulla on joku megalomaaninen logi jossain, mistä voisi katsoa. En ole koskaan noita IV:n logeja sinänsä kaivannut mutta saatoin koodata nekin menemään tiedostoon.
Jeejee, enerventtini kosketusnäytöllinen käyttöliittymätabletti näkyy tallennelleen 109 megatavua logia arduinolta.
Nyt en jouda tuota perkaamaan mutta kenties illemmalla.
raitis -22
lto tulo 16,3
tulo 16,7
poisto 19,2
jäte -13,3
poistokosteus 36-40%
48h keskiarvo 40%
lto tulo 92%
lto poisto 78%
Siinä se katkomisen syy, sulla on systeemi rumasti ylipaineinen eli tulo/poistosuhde väärin päin.
korjaat tuon oikein niin loppuu katkominen ja jätteen lämpö normalisoituu.
Miksi se noin on??? Juuri tätä ajoin takaa.
noin ne on
nuo on käsittääkseni hyötysuhteita
eikö silloin poisto ole isompi jos tulo hyöty on isompi ?
Ok. innostuin jo luulemaan että ne on ilmamääriä . Eikös pingviinissä jäteilma ole rajoitettu -10 asteeseen? Jos on niin miksiköhän siitä mennään alle?
en ole huomannut mitään rajoituksia
noin se olisikin järkevää,eli hyöty huononisi ja kone pysyisi sulana
aikaisemmin jäteilma laski 23 asteen pakkasella -16 eli koneen hyötysuhteet oli alunperin lähempänä toisiaan,mutta pyöritin yhtä tuloventtiiliä pienemmälle kokeilumielessä.
Nuo remykv:n lukemat on kyllä suorastaan omituisen hyvät. Liian hyvät. Olisko lie hieman optimistinen mittailemaan lämpötiloja tuo kone?
Tarkoitan ettei ainakaan minulla yllä noin hyviin hyötysuhteisiin. No poistopuoli ehkä, mutta tulo ei yllä tuohon. Eikä taida hevillä saada noita lukemia Enerventin laskurillakaan. Hyvät on lukemat!
suhteet oli alunperin n.87/82 tai jotain sinnepäin ,tulon hyöty nousi kun säädin tulo venttiiliä pienemmälle
Lieneekö puhallus kovinkin pienellä, kun keskivertohyötysuhde vaikuttaa noin hyvältä ja suhteellinen kosteuskin on noin terveellisellä tasolla, vaikka ulkona on varsin kylmää? Noissa oloissahan jätekanavistoon kertyy helpoiten jäätä.
Myyjäystävälliset lukemat
Äkkiseltään luulisi ettei jäteilma olisi noin kylmää jos puhallus olisi pienellä.
ei tässä hirveästi tuotetta kehuta,ois kiva jos tämä toimis
70% puhallus
Entäs poisto?
Minulla löytyy viimeisen pakkasjakson ajalta tällaiset IV-koneen näkemät lämpötilat tallesta koneen näkeminä:
Raitisilma: -19.5
Jäteilma: -9.63
Poistoilma: 21.87
Tuloilma Pingviiniltä: 15.63
Tuloilma vesipatterin jälkeen: 20.56
Kanavistoni on hieman huonosti eristetty, puhallusvillaa on vain 30 senttiä. Tai siis oli uutena. Raitisilma lämpenee ehkä aivan hitusen ja poistoilma jäähtyy varmasti melkolailla ennen koneelle pääsyä.
siis 70% on koneen tehosta käytössä,suhteita en tiedä
Aika liki samat arvot Rotor 360 saa aikaiseksi, jäteilma on vajaan asteen lämpimämpää mulla.
Tuommoinen ero menee jo mittausvirheen tai aivan pienen litramääräeron piikkiin tulon ja poiston välillä. Minulla ei hurjan alipaineinen ole tämä IV, mistä sitten seuraa myös matala jäteilman lämpötila. Tai matala ja matala, ei noihin remykv:n lukuihin verrattuna, mutta noin muuten.
eli oisko mulla nuo lukemat ihan mitä sattuu, eikö näissä ole ollut sitä vikaa?
pitäiskö huomenna kiivetä mittaamaan putken suulta
Sinulla on alhaisempi tuo poistoilman lämpötila, se selittää kyllä sen jäteilman lämpötilan aika hyvin, varsinkin kun ne lukemasi on kylmemmästä ulkolämpötilastakin.
Sitä tulopuolen lämpötilaa minä vähän hämmästelen.
Tulopuolen lukemassa on varmaan sähkövastuksella vastusta mukana, ehkä.
miten tuosta voi saada oikeat lukemat
Ei oikein helposti mitenkään, moisen asian vuoksi ei kannata alkaa mitään muutoksia tekemään. Luvut on mitä on, tulopuolella voi olla pientä mittausvirhettä, mutta eipä tuon pitäisi haitata.
mitä eroa tuolla lto tulolla ja tulolla on
ja onko sinulla tietoa tuosta rajoitetusta jäteilman lämpötilasta
Käytännössä rajoitus tarkoittaa näemmä tuota sulatusautomatiikkaa, ei sen kummempaa. Sikäli kun tiedän, kone ei rajoita mitään, jos sulatusautomatiikkaa ei ole kytketty päälle.
Oma veikkaus on että lto tulo on mittaus kennon jälkeen, ja tulo on vastuksen sekä puhaltimen jälkeen.
Just noin se kaiketi menee.
nyt -14,4 ja jäte -8 eikä pätki käyntiä
Nyt on tulopoistosuhteet väärin päin tai anturit epäkunnossa. ~5-10% alipaineisena jäteilma on -14 ulkolämpötilassa ~-5. Ylipaineisena saa jäteilman painettua tuonne -8, mutta tulolämpötilan pitäisi tippua 10 asteen pintaan.
sitä tässä on ihmetelty että mikä mättää,tällä hetkellä
raitis -12
lto tulo 16,5
tulo 17,7
poisto 18,5
jäte -6,2
mittarilla enervent
raitis -12,1 -11,3
jäte -3,6 -4,8
tulo venttiililtä 17,4-18,4 poisto 18,6
poistoventtiililtä 20,3-21,3 tulo 18,5
joko on järkevämmät lukemat
tuloventtiililtä ilman vastusta 15,9
nuo poistoventtiili arvot on n.2-3metriä koneesta ja putki kulkee lämpimässä tilassa tuon matkan
tulovent.arvot läheltä konetta 18.4 ja toinen kulkenut n.9m kylmässä tilassa