Die Wärmepumpe ist technisch wie ein Kühlschrank aufgebaut mit dem Unterschied, dass bei der Wärmepumpe die warme Seite (Verflüssiger der Wärmepumpe) zum Heizen genutzt wird. Technisch ist ein Kühlschrank schon etwas anderes; der hat noch eine Tür, Fächer, Licht - das gibts bei der Wärmepumpe nicht. --> Der Betrieb des Kühlschranks und der Wärmepumpe erfolgt nach dem gleichen thermodynamischen Kreisprozess. Der Einsatz ist umso effizienter, je geringer die gewünschte gewünscht? oer erforderlich? Temperaturdifferenz zwischen dem Wärmereservoir (zum Beispiel Grundwasser von 7 °C) und der "Vorlauf-Temperatur" ist (= "Heizungs-Vorlauf" = die Temperatur, mit der das Wasser in den Heizkreis eingespeist wird). Eis ist eine Isolierschicht und verschlechtert den Wärmeübergang deutlich. Durch neuere Technologien (Gaskühlung) können Wärmepumpen, die der Außenluft die Wärme entziehen, derzeit bis −25 °C Außentemperatur effektiv eingesetzt werden. Was ist denn die Gaskühlung. Bei Luft-Wasser-WP geht nur Abtauung mit direkter elektrischer Beheizung des Verdampfers oder Umkehr des Kreisprosesses, indem Verdampfer zum Abtauchen mit Heißgas beaufschlagt wird und dann als Verlüssiger arbeitet. Für eine Quellentemperatur bis -25°C muss die WP durch Einsatz entsprechender Verdichter und Kältemittel für den Betriebspunkt ausgelegt sein. Technische Aspekte Die Effizienz der Wärmepumpe – ausgedrückt in der Leistungszahl – sinkt umso mehr, je geringer die Temperatur der Quelle ist. und was ist mit der Temperatur der Senke? Im ersten Abschnitt steht es bereits richtig Wahl des Kältemittels Aufgrund der F-Gase-Verordnung zur Reduzierung klimaschädlicher Kältemittel steigt bei Neuanlagen der Marktanteil unschädlicher Kältemittel. Es werden zumeist Kältemittel mit geringerem TEWI (TEWI = Total Equivalent Warming Impact. Berechnungsmethode zur Bewertung von Kälteanlagen, Kältemaschinen und Wärmepumpen im Hinblick auf den sog. GWP: Treibhauspotential ) verwendet (z.B. R32); brennbare Kältemittel Propan (R290) eher weniger wg Ex-Gefahr; wenn dann nur in Monoblock-Wärmepumpen; Ammoniak kommt wird in üblichen Gebäudewärmepumpen nicht verwendet. Techniche Aspekte - Abschnitt Sperrzeiten hat nichts nicht mit dem Kapitel zu tun In dem Kapitel Treibhausbilanz taucht wieder ein Absatz zu den Kältemitteln auf; unnötige Redundanzen. Ein Querverweis ist genug. Das muss mal richtig überarbeitet und strukturiert werden und Redundanzen zum Artikel Wärmepumpen sollten reduziert werden. Oder den Artikel einstampfen und alles unter Wärmepumpe integrieren. u.s.w. -- Rasi57 19:50, 30. Dez. 2022 (CET)