Wenn ein Generator mit zu großer Abweichung ans Netz geschaltet wird, wirken sehr große Abbrems- oder Beschleunigungsmomente (je nachdem, ob er vor- oder nachläuft) auf ihn, was zu Schäden an Lagern, Wicklungen und Fundament führen kann. Dabei werden große Ausgleichsleistungen umgesetzt, deren Ströme durchaus den Betrag von Kurzschlussströmen (allgemein gesehen) annehmen kann. Aber bei jeder Anlage wird sich ein Kurzschlussstrom im Kurzschlussfall einstellen, der von deren Struktur abhängt, aber nichts mit diesen Ausgleichsvorgängen zu tun hat. Ich würde bei dieser Beschreibung einfach nicht von Kurzschlussströmen sprechen, um da keine Verwirrung hervorzurufen.-- Scientia potentia est 20:09, 17. Jun. 2015 (CEST)