1) Der Artikel beschreibt, was eine Zirkulationsleitung ist, aber nicht, wie sie funktioniert. Der Laie fragt sich möglicherweise, ob da zwei Rohre für WW vorhanden sind, oder ob es eine Zirkulation innerhalb eines Rohres gibt. Wie die Zirkulation stattfindet sollte schon beschrieben werden. 2) Die Aussage "...sowie durch konstant hohe Wassertemperaturen über die gesamte Rohrlänge das Wachstum von Legionellen zu verhindern" ist unzureichend. 3) Die Aussage "Bei einer hydraulisch abgeglichenen Zirkulationsleitung liegt die Wassertemperatur an jeder Stelle im System zwischen 55°C und 60°C" ist sogar falsch. Wenn am Brenner eine WW-Temperatur von 52°C eingestellt wird hilft auch kein hydraulischer Abgleich mehr, diese Werte zu erzielen. An allen Entnahmestellen sollten mindestens 60°C anliegen, der Rücklauf sollte im Speicher ankommend dabei 55°C nicht unterschreiten, um ein Legionellenwachstum zu verhindern. Allerdings besteht bei Kleinkindern bereits ab einer WW-Temp von 55°C eine Verbrühungsgefahr. Deshalb besteht die in Punkt 4 genannte Regelung der WW-Bereitung. Dadurch ist auch eine WW-Einstellung am Brenner < 55°C (oder gar 60°C) durchaus möglich und angebracht. 4) Moderne Anlagen heizen das gesamte Leitungssystem bis zur Entnahmestelle standardmäßig mindestens einmal pro Woche für mehrere Minuten auf > 71°C, um einer möglichen Legionellengefahr vorzubeugen. 5) Der Energieverlust wird nicht erwähnt. Aufputz-Zirkulationsleitungen im Kellerbereich verursachen einen Energieverlust von etwa 11W/m, Unterputzleitungen im Bereich des Hauses von etwa 7W/m. Die genauen Werte hängen natürlich vom Aufbau des Hauses und der Dämmung der Rohre ab. Zudem braucht die Umwälzpumpe zusätzlich Strom. Die Möglichkeit der zeitlichen Regelung der WW-Bereitung und Zirkulation wird gar nicht erwähnt. -- 01:12, 22. Dez. 2007 (CET)