Vielleicht noch ergänzend von mir - für einen mit elektrotechnischen Sachverstand, der sich an diese Frage setzen will, noch folgendes aus dem Gebauer-Artikel, 1925, Mitarbeiter der Städt. Elektrizitätswerke, der es also wissen muss: Zitat: "Die bestehenden Kraftwerke der städtischen Elektrizitätswerke waren ohne weiteres in der Lage, die Stromerzeugung in dem erforderlichen Ausmaße zu übernehmen und erübrigte sich dadurch die Durchführung von besonderen Maßnahmen in den Kraftwerken selbst." (S. 769 der Quelle, was durchaus nicht ausschließt, dass er Opponitz und Gaming bereits unter "die bestehenden Kraftwerke" rechnet, zumindest drückt diese Aussage sich generell um die Kraftwerksfrage). Bei 750 kW Leistung und 750 Volt Gleichstrom ergeben sich Stromstärken von 1000 Ampere. Auch das bestätigt Gebauer (S. 776) und gibt für die Speiseleitungen diesen als Auslegung für Dauerstrom an den Speisepunkten an. (S. 776) Als Abschaltpunkt für die Überstromschalter der Speiseleitungen wurden 1600 Ampere angegeben, für die selbsttätigen Schalter der Gleichrichter sind als Auslösewert 2000 Ampere angegeben (alles ebenfalls S. 776). Überdies gibt er an, dass die Leistungen nach den Anfahrleistungen bemessen wurden. (S. 771).