hallo ein stringwechselrichter ist in reihe zu den modulen geschaltet... für eine größere anlage benötigt man mehrere wechselrichter..die auf der wechselstromseite zusammengeschlossen werden. dieses konzept hat sich in den letzten jahren aufgrund der einfachen installation hoch verbreitet. es werden auch diese zu srtingwechselrichtern gezählt die an die DC-seitig bis zu 5 stränge parallel angeschlossen werden können. AC-seitig werden alle stringwechselrichter einphasig angeschlossen. 09.01.07 11:05 Noch eine Antwort: Ein Solarmodul hat eine gewisse Ausgangsspannung, die liegt im Bereich zwischen 40-60V. Um höher als die Netzspannung zu kommen (und einen gegfls. einen Hochsetzsteller zu sparen)schaltet man mehrere Module in Reihe, um die Spannung zu erhöhen. Diese Reihenschaltung mehrerer Module nennt man im PV-Bereich String. Schaltet man mehrerer dieser Strings parallel, erhöht man den Strom (und natürlich das Produkt, die Leistung, auch). Wenn man diese Strings nicht alle gleich behandelt, sondern jeden getrennt, dann hat man einen Multistring-Inverter. -- Wkw1959 15:39, 22. Aug. 2011 (CEST)