Hallo Tetris, eigentlich müssen nur Verdampfer und Verflüssiger getauscht werden. Problem, ist aber dass an die Wärmeübertrager bestimmte Anforderungen gestellt werden. Im Verlüssiger muss sich das Kältemittel am Boden des Wärmeübertragers sammeln. Die Verdampfer werden bei kleineren und mittleren Anlagen als Einspritzverdampfer mit thermischem Expansionsventil betrieben, hier muss sichergestellt sein, dass sich das Kältemittel gleichmäßig in dem Raum oder einzelnen Rohrsträngen des Wärmeübertragers verteilt. Dann gibt es noch Anforderungen an die Rohrleitungsquerschnitte wegen der Strömungsgeschwindigkeit: möglichst kleiner Druckverlust aber ausreichende Geschwindigkeit, damit das Öl zurücktransportiert wird. Bei Kaltwassersätzen z.b. mit Plattenwärmeübertrager können einfach die Wasserkreise umgeschaltet werden. Der Wirkungsgrad ist aber schlechter, wenn zusätzliche Zwischenwärmeträgerkreise aufgebaut werden müssen. Wenn die WP für die Kühlung genutzt wird, können vernünftigerweise auch nicht die normalen Radiator-Heizkörper zur Wärmeaufnahme genutzt werden (Heizen: Fußbodenheizung, Kühlen: Kühldecke) wegen der Thermik im zu klimatisierenden Raum. Die optimnale Lösung ist, die Betondecken und -wände als Wärmeübertragungsflächen mit eingelegten Rohren auszulegen. Info unter: http://www.pressebox.com/pressemeldungen/stiebel-eltron-gmbh-co-kg/boxid-153541.html http://www.zent-frenger.de/Download/fachaufsaetze/geoth_heizen_kuehlen.pdf -- Rasi57 12:18, 8. Mär. 2008 (CET)