"In einem richtig ausgeführten Netzwerk hat die Schirmung aller NW-Kabel nur eine Erdungsstelle - am zentralen Sternpunkt." Diese Forderung ist weder in der Praxis umsetzbar (an jeder Komponente erfolgt eine Erdung des Schirms) noch Voraussetzung eines einwandfrei ausgeführten Netzwerks auf Basis von Kupferverkabelung. Das Problem sind auch nicht "Brummschleifen" sondern eine effiziente Schirmung der Datenverkabelung zu implementieren und den Potentialausgleich der Stromversorgung dabei so auszuführen, dass die Schirmableitströme minimal bleiben (heißt: genug Querschnitt für die Systemerde) und dabei den Blitzschutz zu gewährleisten. Letzteres bedingt einen radikalen Paradigmenwechsel weg von einem streng sternförmigen, hin zu einem eng vermaschten Potentialausgleich (d.h. absichtlicher Aufbau sehr vieler "Brummschleifen"!). Die Vermaschung wird durch quer zum vorhandenen Potentialausgleich verlaufende geschirmte Datenverkabelung bereits eingeführt und ist nicht vermeidbar. Hieraus ergibt sich der Zwang, dieser mit einer deutlich enger vermaschten und mit erheblich größerem Querschnitt ausgeführten Systemerde zu begegnen. Schirmung und Erdung müssen hier zusammen diskutiert werden, denn Schirmung bedingt Anforderungen an die Erdung ohne die ein geschirmtes Netz auch nicht vernünftig funktioniert (Störeinstreuungen). Der Leser sollte schon erfahren, dass und warum man beim Waschen auch nass wird. Sieh hierzu DIN EN 50173-1 in Verbindung mit DIN EN 50310.