Die Abschnitte sollten gründlich überarbeitet werden, ich tendiere sogar zu löschen. Es fehlen sämtliche Belege. Kein Speicher ist eine Quelle. Zusätzlich wird also eine klassische Quelle oder Solarthermie benötigt. Das wird gar nicht so recht klar. "Das System entspricht weitgehend der Wasser-Wasser-Wärmepumpe." Ist das so? Leuchtet mir überhaupt nicht ein. "Die Regeneration erfolgt konstant durch alle Energiequellen die wärmer als 0 Grad sind." Wie jetzt, alle gleichzeitig? Was heißt hier "konstant"? "Die Enthalpie - also der "Wärme"-Inhalt des "Eisspeichers" liegt bei 333kJ/kg oder 92 kWh/m³ Eis." Hier fliegen Begriffe durcheinander. Was ich vorschlage zu lesen: Schmelzenthalpie, spezifische Wärmekapazität und Wärme "Dies sind gut 8 Liter Heizöl pro Kubikmeter, dementsprechend muss die Anlage um die Kälteschlangen, um die sich mit der Zeit ein Eismantel legt der den weiteren Energieentzug behindert, dimensioniert werden." Besteht ein kausaler Zusammenhang zwischen den 8 Litern und dem Eismantel oder worauf soll mich "dementsprechend" hinweisen? Was bitte sind "SolarLuft-Kollektoren" Wie kann das System "monovalent" sein, wenn es eine Solarkombination ist? Wo sind die Belege für "gängige Modelle"? "Damit ist theoeretisch eine Wasser-Wasser-Wärmepumpe zum ganzjährigen Heizen inklusive Trinkwassererwärmung immer noch die erste Wahl, allerdings ist im Sommer der Energieaufwand zum Kühlen vermutlich mit dem Eisspeicher-System lukrativer." Ab "allerdings" halte ich diesen Satz für kompletten Humbug. Man möge bitte eine plausible Erklärung präsentieren. Kann es sein, dass "eTank" ein Markenprodukt ist? Wenn ja, bitte Hinweis darauf bzw. Umstellung auf firmenunabhängige Erläuterung. "Auch Rücklauftemperaturen der Solarthermie unter 35°C werden dem Erdspeicher zugeführt." Kann es sein, dass hier Vor- und Rücklauf verwechselt werden? Von der Solarthermie kommt der Vorlauf, zu ihr fließt der Rücklauf. "Der Betrieb ohne Frostschutzmittel ermöglicht den Einsatz in Trinkwasserschutzgebieten." Darf ich daraus schließen, dass das System immer ohne Frostschutz installiert wird? "Das System entspricht weitgehend der Sole-Wasser-Wärmepumpe mit spezieller Regelungstechnik, kann jedoch auch gleichzeitig heizen und kühlen." Ist das nicht ein heftiger Widerspruch, wenn oben Solarkollektoren und ein spezieller Speicher erläutert werden? Und: Kühlen kann heutzutage die Mehrheit der marktgängigen Erdreich-Wärmepumpen. "Das Erdspeichersystem wird bei Neubauten i.d.R. unter der Bodenplatte eingebaut, um Synergien mit ohnehin anfallende Arbeiten wie Gründung, Frostschürze, Fundamente, Dämmung der Bodenplatte, etc. zu nutzen." Sagt das der Hersteller? Kann es nicht auch so sein: Wenn ich den Speicher dann unter den Keller setzen muss, wird das ganze sicherlich teurer als NEBEN den Keller. Tiefer graben ist nämlich teurer als gleichtief, aber breiter graben. So, genug jetzt. Ich bin wie gesagt für gründliche Überarbeitung oder Löschung. -- JoanFine 12:35, 26. Okt. 2012 (CEST)