BESS제어기 설계는 PGRID의 저역필터 통과를 거치며 차단주파수는 1초 사이의 출력변동을 고려하였다. 풍력발전설비와 BESS의 출력을 더하여 배전계통 전력량의 기준값을 도출했다.
BESS제어기 설계에 있어서는 먼저, 변동하는 풍력발전설비의 유무 효전력 출력 PGRID(i1r)를 [그림 14]과 같이 저역필터를 통과시켜 PGRID _ LP를 얻고, 이를 풍력발전설비의 최종 출력값 i2r으로 한다. 저역 필터의 차단주파수는 1초 간의 출력변동을 고려하여 평균값이 나오도 록 설정하였다. 저역필터의 위상지연 특성을 고려하여, BESS의 출력 기준값은 i1r -i2r로 된다. BESS가 전력을 받는 것을 기준으로 하면 [그림 15]과 같이 -(i1r-i2r)=detalP로 된다. 최종적으로 실제 풍력발전설 비의 출력과 BESS의 출력이 합산되어 배전계통에 주입될 전력량의 기준값이 된다.