풍력 발전설비의 5% 출력 변동에 따른 전압 변동 모의 실험 결과, BESS 100kW는 풍력 발전설비 2MW의 5% 출력 변동 시 나타나는 전압변동의 약 70% 만큼 완화하는 것으로 나타났다.
풍력 발전설비의 5% 출력 변동에 따른 전압 변동에 대한 모의실험 결과는 [그림 3-16]과 같으며, 상단의 파장은 22.9kV 모선 측 전압 변 동을, 그리고 하단은 배전계통 측 전압을 나타낸다. 22.9kV 모선 측 전압변동은 풍력 발전설비의 출력변동에 의해 발생하는 결과로서 1.0066p.u.±0.0002p.u. 정도의 전압변동을 관측할 수 있다. 이 때, 100kW BESS에서 2MW 풍력 발전설비의 5% 출력변동을 보상하도록 지령을 내리게 되면 22.9kV 모선 측은 일정한 전력을 공급받게 되 는 동시에 전압변동이 1.0066p.u.± 0.00006p.u. 정도로 억제된다. 즉, BESS 100kW는 풍력 발전설비 2MW의 5% 출력 변동 시 나타나는 전압변동의 약 70% 만큼 완화하는 것으로 나타났다.