에너지저장시스템은 수요 목적에 따라 두 가지로 나눌 수 있다. 발전원과 송 배전망 연계형의 경우에는 대규모의 설비와 투자가 필요하고,수요자 연계의 경우 적은 용량의 에너지저장시스템으로도 효과적이다.
DOE/EPRI는 활용분야별 요구되는 에너지저장시스템 기술적 최소요건을 <표 -4>와 같이 제시하고 있다. IEA(국제에너지기구)는 활용분야별 요구되는 에너지저장시스템의 용량과 기술적 요건을 <표-5>와 같이 제시하고 있다. 에너지저장시스템의 활용분야 빛 용도별에 따라 요구되는 반응속도(response time), 설치용량(power capacity), 방전시간(discharge duration) 및 사이클이 다르다. 발전자원, 송 배전망의 혼잡 완화 및 송 배전망 투자지연 목적으로 활용하기 위해서는 대용량 장시간 출력이 요구된다. 수용가 피크 절감용 에너지저장시스템의 경우에는 발전 및 송배전용에 비하여 적은 용량이 일정 방전시간이 요구된다. 방전시간은 저장장치의 에너지저장용량(energy capacity)에 의해 결정되며, 에너지저장 용량은(kWh) =전력(kW) ×방전시간(h)으로 표시된다. 각 분야별 활용방안을 고려할 때 대체적으로 발전원과 송배전망 연계형 활용방안의 경우 에너지저장시스템의 규모가 수십 MWh, 수백 MWh급의 대규모 설비이어야 하며, 상대적으로 수요자 연계의 경우 수요자 자신의 자체 부하만을 담당하는 경우 소용량 에너지저장시스템만으로 효과를 기대할 수 있다.