청사관리소의 ○○지방합동청사에 대한 미흡한 설계로 여러 문제가 발생할 수 있음에도 불구하고 개선하지 않은채 준공을 이어갔다. 
그러나, 청사관리소(○○○○과)에서는 ○○지방합동청사 신축공사를 추진 하면서 지하 1층 주차장 바닥면에 대해 방수층 등 누수 방지를 위한 근본적인 방안을 마련했어야 함에도 바닥면 조성 시 신축이음(expansion joint) 방식으로 결정한 후 무근콘크리트 에폭시 마감으로 조성함으로써 기온·습도의 영향으로 균열 발생 시 누수에 취약하도록 설계하였으며, 특히 지하 1층 주차장 하부에는 주요 전기제어시설이 포함된 전기실과 각 부처 문서고가 위치되어 있어 누수 시 청사 정전 및 문서 훼손 등 문제 발생의 소지가 있는데도 설계 과정에서 시공에 이르기까지 건설기술용역업자는 물론 청사관리소에서도 이러한 문제점을 파악하지 못한 채 기존 설계(안) 대로 보완 없이 시공한 후 준공하였다.