이번 감사에서 냉각수 처리실태를 확인한 결과 정수과정을 거치지 않은 블로우다운 탱크 냉각수가 무단 방출된 사실을 춘천 시는 모르고 있었다.
그런데 이번 감사 시 냉각수 처리실태를 확인한 결과, □□컨소시엄은 2016. 4..28.과 같은 해 7. 25. 보일러 보수 작업을 하면서 블로우다운 탱크 냉각수 배관에 있던 냉각수 76톤을 폐수처리시설을 거치지 않은 채 호스를 통하여 바로 외부로 배출하였고, □□컨소시엄에서 실시하였던 냉각수 배출 과정을 재연하여 채취한 냉각수에서는 배출허용기준 수소이온농도(pH농도 5.8~8.6)을 초과하는 pH농도 10.03의 수질오염물질이 함유되어 있는 것으로 확인되는 등 정수과정을 거치지 않은 블로우다운 탱크 냉각수가 무단 방출되었는데도 춘천시는 이와 같은 사실을 모르고 있었다.