BESS제어기 설계는 먼저 변동하는 태양광 발전설비의 PPV를 저역필터를 통과시켜 PPVLF를 얻는다. 이 다음 1초 출력변동을 고려해 평균값이 나오도록 설정한다.
BESS제어기 설계에 있어서는 먼저, 변동하는 태양광 발전설비의 유효전력 출력 PPV를 저역필터를 통과시켜 아래 [그림 6]에서와 같이 PPVLF를 얻고, 이를 태양광발전설비의 최종 출력값 Pref로 한다. 저역 필터의 차단주파수는 1초 간의 출력변동을 고려하여 평균값이 나오도 록 설정하였다. 저역필터의 위상지연 특성을 고려하여, BESS의 출력 기준값은 Pref-PPV로 된다. BESS가 전력을 받는 것을 기준으로 하면 [그림 7]과 같이 -(Pref PPV)=deltaP 로 된다. 최종적으로 실제 태양광 발전설비의 출력과 BESS의 출력이 합산되어 배전계통에 주입될 전력량의 기준값이 된다.