토목 구조분야 쪽으로 구조적인 문제에 대해 점검한 결과 수족관 내에 하중의 영향으로 아크릴판 가장자리 부근에 영향이 있었을 가능성이 있었다.
다음 토목 구조분야 쪽으로써 구조적인 문제에 대해서 점검한 결과를 말씀드리겠습니다. 우선, 수족관 내에 하중의 영향으로 아크릴판 가장자리 부근에 영향이 있었을 가능성이 있었습니다. 무슨 말씀이냐 하면 아크릴판이 곡면으로 되어있기 때문에 이 내부에 채운 물의 영향으로 인해서 아크릴판이 하중을 받게 됩니다. 하중을 받게 되면 이 윗부분과 아랫부분, 측면 쪽으로 힘이 작용하기 때문에 이 힘들이 각 여기에 지금 현재 고정이 되는 실런트 부근에 가해져서 변형이라든지 하는 영향을 줄 수 있다는 말씀입니다. 두 번째, 아크릴판과 콘크리트 구조물 사이에 실런트의 두께가 곡선부에서 차이가 많이 나고 있다는 점검 결과가 나왔습니다. 무슨 말씀이냐 하면, 지금 여기에는 이런 구조로 해서 아크릴판이 벽면과 쭉 연속적으로 다 있으면서 그 사이에 실런트가 들어가 있는데, 이 실런트의 두께가 상부와 하부에 있어서 차이가 심하다고 하는 것이 발견이 되었습니다. 이것은 ´시공상의 하자일 가능성을 가지고 있다´ 이렇게 보고 있습니다. 다음 수족관 외부에서 보수 방법은 누수방지에 한계가 있으며, 물이 직접 침투되는 내부에서 방수를 보강하는 것이 필요하다는 의견이 있었습니다. 무슨 말씀이냐 하면, 지금 이쪽 부분에서 누수가 발견되었습니다. 그래서 발견되는 부분, 즉 여기가 수조의 외부이고 이게 물이 담겨 있는 부분입니다. 이 내부에 있는 물이 여기를 타고 이렇게 바깥으로 흘러나온 상황이 되겠습니다.