그래서 관망 고저를 표시한 종단면도를 갖추도록 되어 있습니다만, 인천시의 경우에는 관저부 등에 배수지점이 확인이, 종단면도가 없어서 확인이 좀 어려웠고 따라서 소화전 위주로 방류할 수밖에 없는 상황이어서 사태 장기화에 기여한 것으로 판단됩니다.
다음은 적수 사태가 장기화된 이유에 대해서 말씀드리겠습니다. 당초 정수지 탁도가 기준 이하로 유지된 것으로 인천시에서는 판단을 하고 또한, 정수지 및 흡수정의 수질은 이상이 없는 것으로 생각을 했습니다만 저희들이 조사한 결과에 따르면 탁도계가 정수지에서 고장이 있어서 정확한 탁도 측정이 이루어지지 않은 것으로 판단이 되고, 또 이런 탁도 측정이 정상적으로 이루어지지 못하다 보니까 공촌정수장 정수지와 흡수정이 이물질의 공급소 역할을 한 것으로 판단됩니다. 이러한 사실은 사태가 장기화되면서 정부, 6월 7일에 구성된 정부원인조사단이 수돗물 전 과정을 점검하는 6월 13일에 이 부분들이 확인되었고, 이 부분을 인천시에 통보한 바가 있습니다. 그래서 이것으로 인해서 정수지 및 흡수정의 이물질이 사고 발생 이후에 지속적으로 주택가까지 공급됨으로 인해서 사태가 장기화된 것으로 판단됩니다. 또한, 상수관망은 단수 등에 대비할 수 있도록 되어져 있습니다. 그래서 지역 간 연결되어 있기 때문에 높이에 차이가 있다든지 이런 부분들을 반영해서 정체수역에서 배수가 잘 될 수 있도록 대책을 강구하도록 하고 있습니다. 그래서 관망 고저를 표시한 종단면도를 갖추도록 되어 있습니다만, 인천시의 경우에는 관저부 등에 배수지점이 확인이, 종단면도가 없어서 확인이 좀 어려웠고 따라서 소화전 위주로 방류할 수밖에 없는 상황이어서 사태 장기화에 기여한 것으로 판단됩니다.