롯데월드 아쿠아리움과 지하변전소 두 곳을 중심으로 누수가 된 수족관과 주변 수족관들 그리고 석촌 변전소에 안전점검을 실시했다.
1. 모두 발언 인사드리겠습니다. 서울과학기술대학교 안전공학과 김찬오 교수입니다. 반갑습니다. 지금부터 어제 실시한 제2롯데월드 아쿠아리움 안전점검 결과에 대해서 발표해 드리겠습니다. 먼저, 점검개요를 말씀을 드리겠습니다. 점검은 어제 12월 10일 오전 10시부터 오후 3시까지 점검이 실시되었습니다. 점검 장소는 롯데월드 아쿠아리움과 지하변전소 두 곳을 중심으로 해서 주변 설비까지 점검을 했습니다. 점검의 주요내용은 우선 점검반은 우리 각 분야별 전문가 총 11명으로 구성이 되었는데, 분야는 ´건축분야´, ´토목분야´, ´전기분야´, ´재난안전분야´ 이렇게 전문가들로 11명이 구성되었습니다. 점검내용은 지하 1층에서부터 2층에 걸쳐있는 누수가 된 수족관과 주변 수족관들 그리고 지하 3층에서부터 5층까지에 걸쳐서 시설되어있는 석촌 변전소 여기에 대한 안전점검을 실시하였습니다. 어제 실시한 안전점검의 결과에 대해서 말씀을 드리겠습니다. 먼저, 건축시공분야에 대한 문제점에 대해서 설명을 드리겠습니다. 우선, 누수가 발생한 현상에 대해서 누수원인을 분석을 하였습니다. ´결로 현상에 의해서 생긴 누수일 수도 있다´는 의견이 있었지만, 결로현상이라고 하는 것은 수족관 안쪽의 물의 온도와 바깥쪽 기온의 차이로 인해서 발생하는 것이며, 현장에서는 수족관 내외의 온도차이가 거의 없기 때문에 결로현상으로 인한 누수는 아니라고 추정을 하였습니다. 두 번째, 아크릴판과 구조체 사이의 방수를 위해서 사용된 재료, 여기에서는 실런트(sealant)라고 합니다만, 실런트의 성능과 제조회사, 시험성적서 등을 현장에서 확인한 결과, 재료상의 문제점은 발생하지 않았습니다.