그 내용은 무엇이냐면, 발전기가 처음 예열상태를 거쳐서 발전상태로 들어가려면 약 5시간동안 예열을 해야 됩니다. 그런데 전력거래소에서 그런 예열조치지시를 하지 않은 상태에서 그것을 공급능력에 포함시켰던 것입니다. 조금 자세히 말씀드리면, 공급능력에 허수 계상이 있었습니다. 그러니까 허위보고라고도 할 수 있는데요.
조금 자세히 말씀드리면, 공급능력에 허수 계상이 있었습니다. 그러니까 허위보고라고도 할 수 있는데요. 그 내용은 무엇이냐면, 발전기가 처음 예열상태를 거쳐서 발전상태로 들어가려면 약 5시간동안 예열을 해야 됩니다.  그런데 전력거래소에서 그런 예열조치지시를 하지 않은 상태에서 그것을 공급능력에 포함시켰던 것입니다. 그렇게 되다 보니까 실제 필요한 상황에서는 5시간동안의 예열과정이 없었기 때문에 발전기가 가동이 안 된 그런 상황입니다. 이것이 202만㎾가 되겠습니다.  그리고 이제 상황을 좀 더 자세히 말씀드리면, 2시 반까지만 해도 이미 이제 기온은 오를 대로 오른 상황이고, 그 상황에서도 지식경제부에 보고된 예비전력률은 350만㎾ 내외를 가리키고 있었습니다.  그러나 그 중에서 이런 허수가 있었기 때문에 148만㎾로 내려왔던 것이고, 그러한 상황은 3시가 다 되어서 통보된 것이고, 그런데 그 148만 9,000㎾ 속에도 사용이 곤란한 용량이 포함되어 있었던 것입니다.  이것은 왜 그러냐면 복합발전기의 경우에는 바깥 온도에 따라서 출력의 차이가 있습니다. 그래서 하절기에는 줄어들고, 동절기에는 늘어나는 습성이 있습니다. 그래서 이런 상황이 파악된 것은 나중에 정확히 또 다시 숫자는 맞춰봐야 됩니다만, 결정적인 것은 주파수입니다.  그러니까 60㎐ 정도로 계속 유지되어야 되는데, 그것이 59.9㎐, 59.8㎐로 떨어진다는 것이 바로 위기상황을 말하는데, 148만 9,000㎾ 수준에서도 이러한 복합발전기의 문제가 있었기 때문에 59.9㎐, 59.8㎐로 떨어지는 상황이 되었기 때문에 제한단전조치를 취하게 된 정황이 되겠습니다.