발전소 출력운전에 필요한 차단기가 내부연결단자의 가열로 인해 손상되자 터빈과 발전기가 정지되었고 원자로도 시스템에 의거해 자동 정지되었다.
다음 페이지 이 그림은 고리1호기 설비개선 현황을 간단하게 그림으로 표시한 것입니다. 왼쪽에 동그란 건물이 원자로 압력용기입니다. 압력용기 속의 원자로를 제외하고는 거의 대부분 다 교체를 했습니다. 증기발생기라든지. 그리고 오른쪽에 보시면 고압터빈을 제외하고 저압터빈이나 발전기나 이런 중요설비를 다 교체했습니다. 그리고 원자로 용기에서도 원자로용기 헤드도 곧 교체할 예정으로 있습니다. 다음 페이지가 되겠습니다. 4월 12일에 고리1호기가 고정정지된 데에 대해서 간단하게 보고를 드리겠습니다. 고장내용은 발전소의 소외 전원계통의 고장으로써 원자로가 정지된 내용입니다. 발전소 출력운전에서 필요한 각종 펌프의 전원을 공급하는 차단기의 소손이 있었습니다. 이에 따라서 터빈이 정지가 되고 발전기가 정지됐고, 그 시스템에 의거해서 원자로가 자동 정지된 사항입니다. 그래서 차단기가 소손된 그 이유는 내부연결단자의 과열로 해서 손상이 발생되었습니다. 그리고 원자로 냉각기능을 수행하는 안전설비들(충전펌프, 안전주입펌프)은 예비전원이 바로 즉시에 공급되어서 정상적인 기능을 유지했습니다. 향후 계획은 소손된 차단기의 제어케이블, 손상된 계측기의 교체를 다 했고, 소손된 차단기의 성능시험 등 정비작업을 수행한 후에 발전소를 기동하도록 대기를 시키도록 하겠습니다. 다음 5페이지가 되겠습니다. 고리1호기는 오래된 발전소라서 차단기가 고장 난 것이 아니냐는 의문이 있었습니다만, 이번에 고장 난 차단기는 2007년 8월 발전소 계획예방정비(O/H)기간 중에 신형 차단기로 다 교체를 했었습니다.