환경부는 전국 정수장 447곳에 대한 실태점검을 실시했으며 5개 정수장의 정수에서 발견된 소량의 유충이 외부로 유출되지 않도록 차단했다.
안녕하세요? 환경부 물이용기획과장 이상진입니다. 전국 정수장 실태점검 결과를 브리핑하도록 하겠습니다. 작년 7월에 인천 수돗물에서 유충이 발생한바 있습니다. 올해는 3월이지만 예년보다 기온이 많이 높았습니다. 이에 환경부에서 미리 선제적으로 3월 15일~4월 12일까지 전국 정수장 447곳에 대한 위생 정수장의 실태점검을 엄밀하게 실시하였습니다. 5개 정수장의 정수에서 유충이 소량 발견되었고 신속하게 사전 조치하여 정수장 외부로 유출되지 않도록 차단하였고, 해당 지역에서 유충 발생 신고는 없었습니다. 정수에서 깔따구 유충이 발견된 정수장은 경기도 연천군 연천정수장, 동두천시 동두천정수장, 충남도 보령시 성주정수장 그리고 충북도 제천시 고암정수장, 강원도 화천군 산양정수장입니다. 환경부는 5곳의 정수장에 대해 수계전환으로 광역상수도로 전량 전환... 2곳은 전환하였고 정수처리강화, 배수지 및 정수지 청소, 유충 차단망 설치 등 조치를 취하여 유충이 가정으로 확산되지 않도록 조기에 차단하였습니다. 경기 연천 및 동두천정수장의 경우 동일한 취수원을 사용하는 정수장으로 원수에서 유충이 유입된 것으로 되었지만 공정에서 제거되지 못해 정수에서 발견된 것으로 추정하고 있습니다. 한강유역환경청과 한강유역수도지원센터는 지자체와 함께 동두천정수장에 공급되는 수돗물 전량을 인근 덕소광역상수도에서 공급하도록 조치하였습니다. 연천정수장의 경우 원수 취수 위치를 표층에서 중층으로 조정하고 이와 함께 정수지, 배수지 청소, 유충 유출 방지거름망 설치 등으로 유충을 제거하였습니다.