이것이 원자로를 가동할 때에는 수직선상으로 있는 파란선 2개하고 빨간 선 2개는 원래 이것은 사용하지를 않습니다. 다만, 원자로를 스톱 시켰을 때에는 원자로는 안 들어와도 거기 전등도 들어와야 되고 하지 않습니까?
그러니까 그림으로 설명을 드리겠습니다.  참고 고리1호기의 정전사건 개요도가 있지 않습니까? 이것이 원자로를 가동할 때에는 수직선상으로 있는 파란선 2개하고 빨간 선 2개는 원래 이것은 사용하지를 않습니다. 왜냐하면 원자로가 가동이 되면 내부에서 전기를 만들기 때문에 이런 전원이 필요 없죠.  다만, 원자로를 스톱 시켰을 때에는 원자로는 안 들어와도 거기 전등도 들어와야 되고 하지 않습니까? 그러기 때문에 쓰는 선이 그 위에 4개입니다. 4개인데, 파란선 2개, 빨간선 2개인데 이것이 외부로부터 들어오는 선입니다.  그런데 이번에는 전기를 멈춘 상태에서 조사를 하기 때문에, 이것 저것 체크해 보는 것이기 때문에 제일 왼쪽에 파란 것 2개는 아예 끊어 놓았고, 외부로부터 들어오는 것을, 오른쪽에 있는 2개를 가지고 하나를 연결시킨 상태에서 전등도 들어오고 기본적인 것은 해야 되니까, 나머지 하나를 끊으면서 테스트해 보고, 끊으면서 테스트 하는데 하나를 끊었던 것을 연결시켜 놓고서 다음 것을 끊어야 하는데, 미처 연결이 되기 전에, x표 2개 된 것을 하나는 연결시켜놓고서 끊어야 하는데 미처 연결되기 전에, 하나를, 예를 들면 소위 두꺼비 집을 내린 것입니다.  그러다 보니까 전기가 원자로 내에 말하자면 기본적인 전기가 들어가야 하는데 끊어졌잖아요? 그렇게 되면 어떤 형태든 원자로 안에 전기가 끊어지니까 비상디젤발전기가 저절로 돌게 되어 있습니다.