여과기가 있으면 그 여과기에 폐수가 들어와서 그다음에 그 여과기를 통해서 다시 세척되어 나가는데, 그 여과기에는 콩알만 한 크기의 여과재가 있습니다. 집어넣어서 그 안에 있는 알갱이들이 막 움직여 가면서 여과를 시키는데, 그때 그 알갱이의 크기가 공기노즐의 크기보다 작게 만들어져서 공기노즐 속으로 그게 들어가 버린 겁니다. 그래서 이것이 정화기능을 제대로 작동하지 못해서 이런 사태가 벌어진 건데, 이건 뭐냐면 감리회사에서 이렇게 변경된 사항들을 다 알려줬음에도 불구하고 감리회사가 이걸 제대로 보지 못해서 이와 같은 결과가 초래됐고, 그로 인해서 이 국고가 162억 원이 들어갔는데 아직도 가동하지 못하고 있는 실정이고, 그로 인해서 오염처리가 되지 않은 이런 것들이 하천으로 흘러나가는 그런 실정이었습니다.
그다음에 10페이지에 보게 되면 부실감리 내역이 나오는데요. 부실감리가 조금 이해하기가 어려울 수 있을 것 같은데, 이 내용은 뭐냐면 여과기가 있습니다, 여과기. 여과기가 있으면 그 여과기에 폐수가 들어와서 그다음에 그 여과기를 통해서 다시 세척되어 나가는데, 그 여과기에는 콩알만 한 크기의 여과재가 있습니다. 그 여과재가 가득 쌓여 있는데 그 여과재를 움직이게끔 하기 위해서 공기노즐로 해서 강한 압축공기를 집어넣거든요? 집어넣어서 그 안에 있는 알갱이들이 막 움직여 가면서 여과를 시키는데, 그때 그 알갱이의 크기가 공기노즐의 크기보다 작게 만들어져서 공기노즐 속으로 그게 들어가 버린 겁니다.  그래서 이것이 정화기능을 제대로 작동하지 못해서 이런 사태가 벌어진 건데, 이건 뭐냐면 감리회사에서 이렇게 변경된 사항들을 다 알려줬음에도 불구하고 감리회사가 이걸 제대로 보지 못해서 이와 같은 결과가 초래됐고, 그로 인해서 이 국고가 162억 원이 들어갔는데 아직도 가동하지 못하고 있는 실정이고, 그로 인해서 오염처리가 되지 않은 이런 것들이 하천으로 흘러나가는 그런 실정이었습니다.  그리고 11페이지의 사례 3번을 보시게 되면, 이것도 경기도의 한 시의 하수처리장의 총인처리시설인데, 9개의 하수처리장에다가 신규 총인시설을 이렇게 설치를 모두 했습니다. 했는데, 거기 있는 여과재, 이건 모래로 만든 여과재인데 이것이 전부 다 유실된 하자가 발생을 했습니다. 그래서 그중에 2개는 다른 공법으로 대체해서 보수를 했고, 그런데 여기에도 추가 돈은 들어갔죠.