수족관이 지하 1층과 2층에 걸쳐서 위치를 하고 있고 옆부분에는 송파지구에 전력을 공급하는 한전시설인 송파변전소가 지하 3층과 4층, 5층에 걸쳐서 설치되어 있다.
그래서 바깥으로 흘러나온 것을 이 바깥 부분을 계속 실런트로 해서 방수 보강을 하는데, 이미 이쪽으로 물이 다 들어와서 계속 압력을 받고 있는 상황이다 보니까 물이 차 있는 상태에서 바깥 부분을 보강하는 것이 크게 효과가 있지 않을 것이라고 하는 추정입니다. 그래서 그러한 이유에서 지금도 계속 조금씩 물이 누수가 되고 있는 것이 아닌가라고 하는 추정을 하고 있습니다. 따라서 만약에 정상적인 보강이 이뤄진다고 하게 되면 이것은 물이 차 있는 안쪽부터 보강이 되어서 원천적으로 이 틈 사이로 물이 스며드는 것을 막는 이러한 보강이 있어야 된다고 생각을 합니다. 그다음은 전기 분야에 대한 점검결과를 말씀 드리겠습니다. 지금 보시는 도면이 이것이 지하에 있는 구조를 전부다 그린 것입니다. 지금 수족관이 지하 1층과 2층에 걸쳐서 이렇게 위치를 하고 있습니다. 이 옆 부분으로 해서 지금 한전 측에 송파변전소가 지하 3층, 4층, 5층에 걸쳐서 설치가 되어있습니다. 이 한전 측 송파변전소는 15만 4,000볼트의 특고압을 수전을 해서 2만 2,000볼트로 낮춰서 롯데월드를 포함한 송파지구에 전력을 공급하는 한전시설에 해당이 됩니다. 만약에 수족관에서 누수가 대량으로 되는 경우라고 하게 되면, 변전소 쪽으로 이 물이 흘러들어가서 변전소가 침수되거나 혹은 여기에서 방류되는 물에 의해서 전기적으로 사고가 발생할 가능성이 제기되었기 때문에 이 부분에 대한 점검을 실시를 하였습니다.