환경부는 이번 실태 점검과정에서 역세척 성능저하, 공기 역세척 불가, 여재층 부실, 약품공정 부재 등이 나타난 32곳의 정수장에 대해 기술지원 및 개선방안을 해당 지자체에 제시하고 내년도 정수장 위생관리개선사업에 신규로 반영을 추진할 예정입니다. 그 밖에 경미한 사항이 발생한 정수장은 현장에서 개선요청 및 조치가 이루어졌습니다.
충남 보령시 성주정수장의 경우는 방충망 일부 손상 및 정수지 내부 청결 상태가 미흡한 것이 확인되어서 금강유역환경청, 금강유역수도센터는 합동으로 긴급현장지원반을 운영하여 우선적으로 인근 보령의 광역상수도에서 전량 수돗물을 공급하도록 조치하였습니다. 강원도 화천군 산양정수장 및 충북 제천시 고암정수장의 경우 시설 노후와 위생관리 미흡 등으로 정수장 내 유입된 유충이 제거되지 못한 것으로 추정하고 있습니다. 이에 원주지방환경청, 한강유역수도센터는 합동으로 긴급차단조치를 시행하여 유충이 정수장 밖으로 유출되지 않도록 조치하였습니다. 한편 환경부는 정수에서 유충이 발견되지는 않았지만 원수 및 여과지 내벽, 역세척수 등 정수처리과정에서 유충이 발견된 18곳의 정수장에 대해 예방적인 조치로 유충차단조치와 처리공정별 거름망을 설치하여 계속 확인하고 있으며, 이들 정수장의 정수에서도 현재까지 유충은 발견되지 않고 있습니다. 환경부는 이번 실태 점검과정에서 역세척 성능저하, 공기 역세척 불가, 여재층 부실, 약품공정 부재 등이 나타난 32곳의 정수장에 대해 기술지원 및 개선방안을 해당 지자체에 제시하고 내년도 정수장 위생관리개선사업에 신규로 반영을 추진할 예정입니다. 그 밖에 경미한 사항이 발생한 정수장은 현장에서 개선요청 및 조치가 이루어졌습니다. 수돗물은 통상 정수장에서 유입되면 원수가 혼화, 응집, 침전, 여과, 소독 등의 단계를 거치면서 정수된 후 정수지를 거쳐 배수지에 일정시간 머무르면서 일반 가정으로 공급되게 됩니다.