그러나 점검결과에서는 수족관의 물의 대량방류사태를 대비해서 만든 지하변전소의 방호대책에는 큰 문제는 없는 것으로 이렇게 추정을 하였습니다. 그래서 침수가 된다고 하더라도 실질적적으로는 큰 문제가 일어나지 않기 때문에 우선 방류가 되어서 침수될 가능성도 낮지만 침수된다고 하더라도 전력설비에 미치는 영향은 극히 작을 것으로 예상을 해서 일단 변전소에서는 누수로 인한 위험성은 낮다고 판정을 했습니다.
그러나 점검결과에서는 수족관의 물의 대량방류사태를 대비해서 만든 지하변전소의 방호대책에는 큰 문제는 없는 것으로 이렇게 추정을 하였습니다. 그 이유는 우선 지금 지하변전소로 내려가는 통로가 이 두 군데가 설치가 되어있습니다. 여기에는 수직 계단의 형태로 되어있는데 수직계단의 형태는 이중으로 방화문이 설치가 되어있습니다. 물론 방화문은 방수기능을 가지고 있지는 않습니다만, 항상 폐쇄된 상태, 닫혀있는 상태로 있기 때문에 대량의 물이 유입된다고 하더라도 기본적으로는 어느 정도의 차수기능을 가지고 있다고 현재 생각이 됩니다. 그다음에 만약에 대량방류 된 물이 스며들어서 출입계단을 통해서 내려온다면 최하층에 있는 지하 5층, 이 지하 5층에는 한전 측 지하송전선로와 배전선로가 케이블 형태로 해서 시설이 되어있습니다. 그리고 가장 주요시설인 변압기 시설은 지하 4층에 위치를 하고 있습니다. 실제로 방류되는 이 물이 유입이 된다고 봤을 경우에 최고 지하 5층에서 1.1m 정도 침수가 될 것으로 지금 가정을 하고 있는데, 물론 실질적으로는 집수정이 있고, 여기에 수중펌프가 2대가 있기 때문에 침수 즉시 가동이 되어서 그것은 최악의 경우가 되겠습니다만, 최악의 경우인 1.1m로 침수가 된다고 하더라도 이 부분에 시설되어있는 전력케이블은 기본적으로 다 방수기능을 가지고 있는 이런 전기시설입니다. 그래서 침수가 된다고 하더라도 실질적적으로는 큰 문제가 일어나지 않기 때문에 우선 방류가 되어서 침수될 가능성도 낮지만 침수된다고 하더라도 전력설비에 미치는 영향은 극히 작을 것으로 예상을 해서 일단 변전소에서는 누수로 인한 위험성은 낮다고 판정을 했습니다.