그래서 본 연구에서는 이러한 탈황장치 후단에 이러한 스페이스에 기존의 Mist Eliminator에 대체할 수 있는 고효율의 정전 습분제거기를 개발하게 되었습니다. 습분제거기에 대해서 잠깐 말씀드리면, 앞에서 말씀드린 바와 같이 아황산가스를 물을 뿌려서 씻어주는 하나의 샤워장치가 되겠습니다.
그래서 본 연구에서는 이러한 탈황장치 후단에 이러한 스페이스에 기존의 Mist Eliminator에 대체할 수 있는 고효율의 정전 습분제거기를 개발하게 되었습니다. 습분제거기에 대해서 잠깐 말씀드리면, 앞에서 말씀드린 바와 같이 아황산가스를 물을 뿌려서 씻어주는 하나의 샤워장치가 되겠습니다. 그래서 이러한 물 뿌리는 물 액적이 다시 재비산되어서 날아간다든지 또, 통과한 미세먼지들이 빠져나가서 수 ㎎이 날아가게 되는데 ME라는 Mist Eliminator 습분제거기를 설치하여도 여전히 국내에서는 수 내지 수십 ㎎이 현재 나가고 있는 상태가 되겠습니다. 그래서 기존의 습분제거기에서는 이러한 관성충돌방식이라고 하는 기류를 지그재그식으로 이렇게 흐르게 하고 큰, 관성력이 큰 입자는 벽면으로 부딪쳐서 흘러내리게 하는, 원심력도 일종의 관성력이 되겠죠. 이러한 방식이 60여 개가 거의 국내에 설치되어 있습니다. 그래서 이러한 방식은 제작사의 카탈로그를 보면, 보시는 바와 같이 제작사가 제공하는 카탈로그인데 20㎛ 이상에서는 큰 입자는 잘 잡을 수 있습니다만, 약 15㎛ 이상만 돼도 거의  20% 이하로 매우 잡을 수 없는 이러한 어려움이 있습니다. 압력손실도 상당히 높은 문제가 있습니다. 그래서 본 연구에서는 이러한 것들을 획기적으로 개선하기 위해서 정전 습분제거기를 개발하게 됐는데요. 그전에 앞서서 국내 ME 후단에 미스트 배출 특성을 가장 최근에 개조된 발전소에 측정해 본 결과 약 60~70㎎의 미스트가 계속 ME 후단에서 배출되고 있었습니다.