고리1호기의 터빈홀에서 나오는 증기가 어떤 증기인지 의문이 있었는데 일부 방송 화면 속에 나온 증기는 원자로가 안전하게 정지시키기 위해서 대기로 방출하는 증기이다.
일반적으로 차단기는 사용 현안이 25년~30년이 되는데 고장 난 차단기는 현재는 사용한지 4년째 되는 차단기입니다. 그리고 정격전압은 4.16kV, 전류는 4,000V, 제작사는 국내 현대중공업이 되겠습니다. 그리고 고장차단기 정비는 원자력발전소 계획예방정비를 1년에 한번씩 하는데 계획예방정비 때마다 정비절차서에 따라서 차단기의 전기적/기계적 성능을 확인하고 동작시험을 시행한 바 있습니다. 다음 페이지가 되겠습니다. 일부 방송에 나온 고리1호기의 터빈홀에서 나오는 증기는 어떤 증기냐에 대해서 의문이 있었습니다. 고리1호기의 터빈홀 지붕에서 나온 증기는 고리1호기의 설비특성상 출력 100% 정상운전 중에 자동정지가 될 경우에 원자로의 열을 안전하게 식혀 주기 위해서 증기발생기에서 생성된 증기를 대기로도 뽑아주고, 그 다음에는 복수기로도 증기를 방출하도록 되어 있습니다. 그렇기 때문에 화면 속에 나온 증기는 원자로가 안전하게 정지시키기 위해서 대기로 방출하는 증기로써 방사능 물질이 전혀 함유되지 않았다고 말씀드릴 수 있습니다. 6페이지 제일 밑에 그림을 보시면, 국내원전은 가압경수로형 원전이고, 후쿠시마 원전은 비등경수로형 원자로입니다. 그것을 비교해서 말씀드리면, 주요 설비가 국내원자로는 격납용기 속에 원자로 및 가압기, 증기발생기가 들어 있습니다. 그와 비교해서 후쿠시마 원전은 원자로 압력용기 내에는 주로 주요설비가 원자로가 들어 있고, 증기발생기가 없습니다. 그래서 국내 원자로 형은 원자로에서 생성된 열은 폐쇄회로에서 원자로 용기에서 용기만 흐리게 되어 있습니다.