ESS 통합관리시스템이 관리·보호되지 못하는 사실을 기업 면담 조사 및 시험 실증 과정에서 확인하였다.
PCS 내부의 스위칭소자가 소손되어 PCS 내부의 직류·교류 측 양단이 단락되는 고장사고를 가정한 실증결과, 계통과 배터리 측에서 PCS로 유입되는 대전류는 확인되었으나, PCS의 차단기가 작동하여 화재로 이어지지는 않았습니다. PCS의 전자파 방출로 배터리 시스템의 오작동 여부를 검증하기 위한 시험에서 다수 제품이 국제기준 초과하였으나, 이에 대해 배터리 3사 제품이 충분한 내성을 갖고 있는 것을 확인하였습니다. 세 번째, 운영환경관리 미흡에 대한 조사결과입니다. 공조기 주변에 용융 흔적이 발견된 사례 등을 근거로 수분, 분진, 염수 등의 환경을 배터리 시스템에 모사하여 절연성능 저하 가능성을 시험한 결과, 특정사 배터리에서 모듈 내 절연성능이 저하되면서 화재가 발생하였습니다. 벽면, 통로의 온도 편차가 배터리 모듈 내 온도편차를 발생시키는 사례와 주변지역에 떨어진 낙뢰가 암반으로 된 지표면을 통해 배터리실에 유도되는 배터리보호장치, 유도되어 배터리보호장치 등에 영향을 미치는 사례를 실증한 결과 화재가 유발되지는 않았습니다. 네 번째, ESS 통합관리시스템 부재에 대한 조사결과를 말씀드리도록 하겠습니다. 사고현장조사, 기업면담조사 및 시험실증 과정에서 ESS의 설계와 운영이 배터리·PCS 등 구성품을 하나로 통합하여 시스템 차원에서 관리·보호가 되지 못하는 사실을 확인하였습니다. BMS·PMS·EMS 간 정보공유체계 미비, PCS와 배터리 간 보호체계 작동순서 부재, PCS 고장수리 후 배터리 이상 유무 확인 없이 시스템을 재가동한, 교류와 직류 측 지락감지장치 간 충돌 등 여러 현장에서 다수의 통합관리체계 미흡사례를 확인하였습니다.