예상치 못했던 재난사고의 경우에도 매뉴얼을 만들어 놓고 교육과 훈련이 필요한데 롯데월드에서 마련해 놓은 재난대응 매뉴얼은 실제 현장에서 작동하기에는 부족한 점이 있었다.
따라서 지금 수족관 물의 대량방류에 따르는 변전소의 사고 문제는 상당히 낮은 것으로 추정을 했습니다. 마지막으로 재난안전분야의 점검결과를 말씀을 드리겠습니다. 어떤 형태가 되던 우리가 재난사고는 예상하지 못한 형태로 발생을 합니다. 지금 시설적인 측면이나 어떤 다른 사고 같은 것은 예상을 해서 시설적인 대책을 마련할 수 있지만 예상치 못했던 재난사고인 경우에는 비상시에 어떤 행동을 할 것인가 하는 매뉴얼을 만들어 놓고 거기에 대한 교육과 훈련과 관리가 필요하게 되는데, 지금 현재 롯데월드에서 마련해 놓은 재난대응 매뉴얼, 이것은 실제 현장에서 작동하기에는 부족한 점이 있다고 생각을 합니다. 실제 훈련 같은 경우에도 화재에 대비한 소방훈련을 중점적으로 하고 있기 때문에 대량방류에 따르는 비상사태 시에서의 훈련은 아직도 준비가 부족한 것으로써 점검이 되었습니다. 또한, ´비상시에 이용객들에 대한 대피통로에 대한 계획과 안내도가 없어서 혼란을 초래할 수도 있다´는 이런 문제점도 발견이 되었습니다. 이상 재난안전분야에 대한 점검결과를 마치고 마지막 종합의견을 말씀을 드리도록 하겠습니다. 우선, 종합의견은 ‘지금 당장의 대량방류 사태의 발생 가능성은 낮다´고 봅니다. 그러나 기존에 발견된 1개의 누수개소에 대해서 보완공사를 했다고는 하지만 이게 완벽하지 않아서 물이 새고 있는 상태에서 추가로 2개의 누수개소가 발견이 되었습니다. 이 누수개소에서도 부분적으로 보완공사를 한 흔적은 보입니다만, 아직도 누수가 계속되고 있는 점을 감안을 할 때 어제 하루 1차 누수개소를 중심으로 해서 정밀점검을 한 결과만 가지고서는 대형수족관 전체에 대한 안전성을 판단하기에는 부족한 점이 있다고 생각을 합니다.