수소제어설비는 격납용기 내부에 수소가 생성되었을 때 수소가 많이 축적되어 폭발할 위험이 있다.
그래서 초대형 쓰나미에 의한 전원 완전 상실을 대비해서 비상전력 공급방안에 대해서 조금 전에 말씀드렸듯이 이렇게 4단계에 걸쳐서 전원공급을 받게 되어 있습니다. 그리고 전원공급이 완전히 상실됐을 때 원자로 냉각기능에 대해서 말씀드리면, 고리1호기를 포함한 가압경수형 원자로는 전원공급이 완전히 상실되어도 터빈으로 구동할 수 있는 보조급수펌프가 바로 있습니다. 그림으로 보시면 동그란 건물 바로 옆에 보조급수펌프가 있습니다. 그 보조급수펌프로 용수를 공급해서 원자로에서 나온 열을 증기로 발생해서 증기를 만들어서 열을 제거할 수가 있습니다. 다음 페이지가 되겠습니다. 또 한편으로 수소제어설비가 있습니다. 격납용기 내부에 수소가 생성됐을 때 수소가 많이 축적되면 폭발할 위험이 있습니다. 수소를 제거하기 위해서 피동형 수소재결합기(PAR)가 설치되어 있습니다. 그래서 전원공급이 중지가 되더라도 피동형 수소재결합기는 가동이 가능합니다. 그래서 앞으로 국내 모든 원전에서 피동형 수소재결합기를 설치할 예정입니다. 또 한편으로는 격납용기 체적이 BWR인 후쿠시마 원전과 비교해서 국내 원전은 체적이 5~7배 정도 용적이 더 큽니다. 그렇기 때문에 수소축적이라든지 이런 비상사고 시에 대응하는 시간을 충분히 벌수가 있습니다. 일본 후쿠시마 원전 사고 이후에 교육과학부 주관으로 전 원전에 대해서 지금 안전점검이 시행되고 있습니다. 안전점검은 4월 13일까지 시행되어서 거기에서 나온 대책에 따라서 개선방안을 수립해서 우리 사업자는 시행할 예정입니다.