산업단지 하·폐수 처리장 조사 결과, 조사대상 42곳 중 5곳이 먹는 물 감시기준보다 다소 높게 검출되었는데 과불화화합물은 미규제 물질이고 하류 정수장의 검출수준은 모두 국내 먹는 물 감시기준 미만이지만 선제적 대응 차원에서 2곳은 배출원 조사 및 저감조치를 추진했고 3곳은 현재 조사가 진행 중입니다.
창원 대산정수장에서 과불화옥탄산(PFOA)이, 충주 단월정수장에서 과불화헥산술폰산(PFHxS)이 다른 정수장에 비해서 높게 검출되었으나, 모두 먹는 물 수질감시기준보다 낮은 수준입니다. 이는 상류에 있는 성서산단, 소이산단의 영향으로 추정됩니다. 산업단지 하·폐수 처리장 조사 결과, 조사대상 42곳 중 5곳이 먹는 물 감시기준보다 다소 높게 검출되었는데 과불화화합물은 미규제 물질이고 하류 정수장의 검출수준은 모두 국내 먹는 물 감시기준 미만이지만 선제적 대응 차원에서 2곳은 배출원 조사 및 저감조치를 추진했고 3곳은 현재 조사가 진행 중입니다. 특히 이번 조사에서 성서산단 폐수처리장은 과불화옥탄산이 4.8㎍/L로 검출되었고, 주 배출원에 대한 역외 위탁처리 등 저감조치를 실시한 결과 8월 9일 0.13㎍/L로 감소되었음을 확인했습니다. 대구 달서천, 서부하수처리장은 과불화옥탄산이, 구미4단지 하수처리장은 과불화옥탄술폰산이 다소 높게 검출됨에 따라 처리 구역 내에 높은 농도로 배출하는 사업장이 있는지 여부에 대해 조사가 진행 중에 있습니다. 지난번 구미 과불화화합물 조사 시 대구시를 기준으로 상류보다 대구시 하류지역에서 발암물질(Group 2B)에 있는 과불화옥탄산이 다소 높게 검출되었는데 이번 조사에서 그 원인이 어느 정도 밝혀진 것으로 보입니다. 음성소이산단 폐수처리장은 과불화헥산술폰산이 최대 222㎍/L로 검출되었는데 배출원 확인조사를 실시하여 저감조치를 실시한 결과, 8월 14일 폐수처리장 유입수는 0.46㎍/L, 방류수는 1.78㎍/L로 감소하였습니다.