A하수처리장이 TMS 측정기기를 조작한 것은 조작 사실이 적발되면 5000만 원 이하의 벌금을 내지만 위반하면 연간 최대 6억 원의 경제적 이득을 취할 수 있기 때문이다.
임의의 값이 입력되어 있는 상태이고요. 지금 화면은 저희가 조작을 24~25분 사이에 조작을 하였는데 변경이력 조정사실이 없는 것을 보여주는 화면입니다. A하수처리장의 실제 수질TMS 전압값 변경내역입니다. TMS 측정값이 3회 이상 연속해서 기준을 초과하면 방류수 수질기준을 초과한 것으로 봅니다. 2014년 10월 25일 20시경 총 질소값이 수질기준인 20ppm에 가까워지자 21시에 전압값을 임의로 낮춰서 실제 측정값이 21ppm임에도 불구하고 15ppm으로 측정되도록 조작하였습니다. 2015년 9월 21일에도 측정값이 기준을 초과하자 13시에 전압값을 임의로 낮추었습니다. 저희가 분석한 TMS 측정기기 조작사유입니다. 먼저, TMS를 조작하여 얻는 이익 때문이라고 생각합니다. A하수처리장의 경우 조작사실이 적발 시 5,000만 원 이하의 벌금이 부과되는데 위반으로 인해 취할 수 있는 경제적 이득은 연간 최대 연 6억 원이었습니다. 또한, 방류수 수질기준 초과에 따른 계약해지 불안감도 한 요인으로 분석되었습니다. 다음은 깨끗한 물이 담긴 약수통에 시료를 튜브관을 투입하여 측정값을 조작한 사례입니다. 평소 방류수 수질기준 이내인 오염도가 낮은 시료를 모아두었다가 방류수 수질기준을 초과할 우려가 있는 경우 시료를 바꿔치기하는 수법으로 방류수 수질기준을 초과하지 않도록 조작하였습니다. 실제 시료 바꿔치기 사례 화면을 보여드리겠습니다. 보시면 기기 안에 시료통이 저렇게 있어야 되는데, 밖에 있는 약수통이 오염도가 낮은 별도의 시료통입니다. 기계와 튜브가 연결되어 있는 것을 보실 수 있습니다.