간이공공하수처리시설이 인근에 설치되어 운영 중에 있으며 이에 따른 운영관리계획도 수립하였다.
침전된 활성슬러지는 슬러지탈질조에 반송되어 슬러지내 질산성질소에 포함된 탈질을 유도하고, 적정 MLSS농도를 유지하며, 일부 잉여슬러지는 슬러지 처리공정으로 인발되어 농축, 탈수과정을 거쳐 최종처분 된다. 이차침전지는 생물반응조로 부터 형성된 활성슬러지 플록을 침전, 분리 및 총인약품으로 인한 총인슬러지 플록을 침전, 분리시켜 깨끗한 처리수를 얻는데 목적이 있으며 이차침전지의 침전효과는 활성슬러지의 성상(응집성, 침강성 및 압밀성), 운전관리의 조건(체류시간, 수면적부하 및 월류부하), 수리적 조건(밀도류) 등의 영향을 받는다. 또한, 이차침전지에서의 활성슬러지 부상, 상등수의 월류상태, BOD, SS, T-P 제거율, 투시도 등 상등수 수질에 따라 처리시설 전체의 관리상태를 판단할 수 있다.