간이공공하수처리시설이 인근에 설치되어 운영 중에 있으며 이에 따른 운영관리계획도 수립하였다.
생물반응조 처리가능용량 검토결과 하절기 강우시 시설용량 대비 120%까지는 추가유입하여도 생물반응조의 용량에는 문제가 없는 것으로 검토되었다. 다만, 1단계 생물반응조의 HRT가 DNR 설계기준보다 다소 부족한 값으로 검토되었으나 하수도시설기준상의 반응조 HRT 6~8시간(활성슬러지 기준)은 준수하고 있어 생물반응조 운영에는 크게 문제가 없는 것으로 검토되었다. 이 검토 결과는 이차침전지에서 슬러지가 정상적으로 침강하여 잉여 슬러지 농도가 8,000mg/L 이상으로 확보되어야 한다는 점이 전제로 검토한 결과이므로 실제 운전과는 다소 차이가 있을 수 있으나 2017년 운영 결과와 비교한 결과 유사한 결과로 검토되었다.