여과기 성능을 개선해야 한다. 냉각재가 상실되는 사고가 발생했을 때 냉각수가 보온재로 들어가게 되면서 지지대가 견대지 못해 터지면서 보온재가 밑으로 떨어지게 된다.
그리고 위쪽 개요를 설명드렸는데, 여과기 성능을 개선하는 부분에 대한 설명이 있는데요. 1차 계통 쪽에서 배관이 파단되거나 소위 냉각재가 상실되는 사고가 났을 때 각종 배관이나 압력용기들이 고온이기 때문에 유리섬유로 다 싸여 있습니다. 그리고 그 바깥에는 jacket이라고 표현하는데, 스테인리스 재질로 겉의 배관이나 압력용기를 싸고 있는 또 하나의 jacket(지지대)이 있는데, 냉각수 배관 파단이라든지 살수계통이 동작해서 냉각수가 보온재(glass wool)로 들어가게 되면 보온재가 무게라든지 부피가 증가됨에 따라서 jacket이 견디지 못해서 터지게 되고, 그 보온재가 밑으로 떨어지게 된다고 합니다.