잉여슬러지량 및 슬러지 계면을 상시 모니터링하여야 하여 생물반응조에 문제가 발생하지 않도록 운영하여야 한다.
지하 2층의 유입펌프장 상부에 설치된 유량조정조는 타 시설의 유량조정조와 그 기능이 다르게 운전되고 있다. 유입펌프장의 펌프에서 양수된 하수는 지상의 유량분배조로 유입되며, 유입분배조는 별도의 수위계가 설치되어 있지 않고 일정 수위에 다다르면 월류된다. 월류된 초과 유량은 지하 1층의 유량조정조로 반류되고 유량조정조 용량을 초과하는 하수는 다시 유입펌프장으로 되돌려 진다. 유량분배조는 1단계 처리시설과 2단계 처리시설로 유입된 하수를 분배하는 역할을 하며, 1단계 및 2단계로 하수를 분배하는 관로가 3개(1단계 1개, 2단계 2개) 설치되어 있다. 유량분배조에 설치된 계측설비는 유입펌프장에서 유입되는 량을 계측하는 분배조 유입유량계와 일차침전지로 분배되는 량을 계측하는 일차침전지 유입유량계이며, 1단계 일차침전지 유입관로에만 유량계가 설치되어 있다. 따라서 2단계 일차침전지 유입량은 유량분배조 유입량에서 1단계 일차침전지 유입량을 뺀 값으로 산정하고 있다. 유량조정조 및 분배조에 설치되어 모니터링되는 항목은 유량조정조 수위 및 유량분배조 유입유량계 및 1단계 일차침전지 유입유량계이다.