잉여슬러지량 및 슬러지 계면을 상시 모니터링하여야 하여 생물반응조에 문제가 발생하지 않도록 운영하여야 한다.
일반적으로 하수처리시설은 주처리시설과 부속시설로 구분할 수 있다. 주처리시설인 침사지, 일차침전지, 생물반응조, 이차침전지를 제외한 나머지 시설은 모두 부속시설로 구분할 수 있다. 강우시 남방하수처리시설의 시설용량을 초과하여 유입되는 하수에 대해 주처리시설인 일차침전지와 이차침전지에 대해 수리학적 처리능력을 검토하고 생물반응조에서의 처리효율을 평가하여 청천시와 강우시 처리능력을 설정하였다. 하수처리시설의 처리능력 평가는 처리시설 전체를 대상으로 하므로 수리학적 검토와 생물반응조의 처리효율을 종합적으로 검토하였으며, 그 절차는 다음과 같다.