오존소독시설은 오존반응설비와 오존발생설비로 구성되며 역곡하수처리시설 2단계는 UV소독시설과 병행하여 운영하며 오존시설은 유입수 색도에 따라 선택 운영한다.
오존소독시설은 오존반응설비와 오존발생설비로 크게 구성되며 오존반응설비는 주입장치, 반응조, 배오존 처리장치로, 오존발생설비는 원료가스 공급장치, 오존발생장치, 냉각장치 등으로 각각 구성되어 있으며 합류식의 경우에는 강우시 설계유량을 고려하여 운영하여야 한다. 역곡하수처리시설 2단계는 UV소독시설과 병행하여 운영하고 있으며 오존시설은 유입수(추가 인제거시설 유출수) 색도에 따라 선택적으로 운영하며, 하천유지용수 수질기준인 색도 20도를 초과 또는 초과 우려시 오존시설을 단독 운영하고, 20도 이하의 저색도시에는 UV시설을 단독 운영하고 있다.