간이공공하수처리시설이 인근에 설치되어 운영 중에 있으며 이에 따른 운영관리계획도 수립하였다.
역곡하수처리시설의 고도처리공법은 1,2단계 모두 DNR의 처리공정이며 후속공정이 1단계는 여과시설인 MDF가 설치되어 있고 2단계는 고속응집침전인 URC가 설치되어 있다. 강우시 생물반응조의 처리가능용량 검토를 위해 금회 1,2단계 전 공정에 걸쳐 물질수지를 작성하여 생물학적 처리능력을 검토하였다. 강우시 생물반응조 검토조건으로는 <표3.4-29>과 같이 일차침전지, 이차침전지, 총인처리시설 및 여과시설의 제거효율 , 유입유량, 유입수질, 유입수온 등은 2017년 역곡하수처리시설 운영현황 자료 중 집중호우에 증가하는 시기인 하절기 조건을 적용하여 검토조건의 신뢰성을 확보하였다. 또한, 생물반응조의 처리가능용량 평가하기 위해서 수리학적 처리 가능용량 산정과 동일하게 10%부터 단계별로 용량을 증가시키면서 검토를 수행하였으며 동절기, 봄철 등 초기 강우로 인해 고농도하수가 유입되는 조건은 검토대상에서 제외하였다.