안산 및 시화 하수처리장 운영 능력은 비교적 좋아졌으며 높아진 방류수 수질 기준을 만족했다. 다만 유기물 처리에 대해 개선의 필요성이 있으며 안산시와 시흥시 상하수도사업소는 단속 권한이 없기 때문에 기관의 협조가 꼭 필요하다.
안산 및 시화 하수처리장 운영에 대한 평가 결과, 방류수질은 고도처리시설 도입으로 비교적 향상되었다. 안산 하수처리장 1처리장은 고도처리시설의 도입으로 공장폐수 및 생활하수의 총 질소(TN), 총 인(TP)을 적절히 처리할 수 있었다. 이로써 강화된 방류수 수질기준을 충족시켰으나, BOD, SS 등 유기물 처리는 개선되어야 할 것으로 지적되었다. 또한 안산 하수처리장 1처리장 공장계통과 시화 하수처리장의 경우 시설용량을 초과하여 하·폐수가 유입되는 경우가 있었다. 하수처리장의 정상적 운영을 위해서는 반월·시화산업단지의 폐수배출업체에서 폐수배출허용기준을 준수하여 공장폐수를 배출하도록 상시적인 지도·점검이 필요하다. 안산시와 시흥시 상하수도사업소는 자체적으로 폐수배출업체에 대한 감시활동을 하고 있지만, 단속권한이 없기 때문에 산업단지 수질관리 기관의 적극적인 협조가 필요하다.