용접부 17개소 중 축방향 용접부 2개소의 위치를 잘못 선정하였습니다. 전 원전에 대한 조사 결과 한빛 2호기에서도 동일한 오류가 확인되었습니다.
3페이지 되겠습니다. 세 번째, 가동중검사 오류 내용입니다. 먼저 원자로용기 용접부 검사오류 사항입니다. ’14년 8월 한수원(주)는 고리 4호기에 대한 가동중검사 준비 과정에서 과거에 수행된 원자로용기 검사대상 용접부 17개소 중 축방향 용접부 2개소의 위치를 잘못 선정하였습니다. 그래서 중수로 원전을 제외한 전 원전에 대한 조사 결과 한빛 2호기에서도 동일한 오류가 확인되었으며, 이는 검사위치 선정 시 해당 호기(고리 4호기, 한빛 2호기)의 제작 도면을 확인하지 않고 단순히 선행 호기(고리 3호기, 한빛 1호기)와 같은 위치를 검사한 것입니다.