간이공공하수처리시설이 인근에 설치되어 운영 중에 있으며 이에 따른 운영관리계획도 수립하였다.
침사지는 첨두유량 유입시에도 그리트(grit)제거를 효율적으로 할 수 있도록 구성되어 있어야 한다. 침사지의 유속이 너무 느리면 미세한 유기물까지 침사지 한계유속 초과시 침전된 토사가 부상하기도 한다. 합류식지역의 경우 강우시 계획오수량을 처리할 수 있는 용량을 확보하여야 하나 역곡하수처리시설의 경우 일최대하수량 이상의 하수는 처리를 할 수 없는 하수처리시설로 구성(일차침전지에서 간이처리시설이 없는 처리시설)되어 있는 처리시설이며 침사지 검토결과 하수도시설기준의 표면적부하율(1,800~3,600㎥/㎡·일)을 기준으로 시설용량의 140%까지 추가 처리가 가능하나 안정적인 하수처리를 위해서는 하수처리시설 설계기준상 표면적 부하율 (1단계 : 2,500㎥/㎡·일, 2단계 : 1,800㎥/㎡·일)과 유사하게 운전이 가능한 110%까지 추가 처리하는 것이 타당할 것으로 검토되었다.