別表第一第十四号の液化石油ガス器具等は、通常の使用状態において、ガス漏れを検知し、遅滞なく警報を発するように設計されているものとする。
（１０）
地震による被害の防止
別表第一第十六号の液化石油ガス器具等は、通常の使用状態において、震度五相当以上の地震を検知したときに、遅滞なくガスの通路を遮断するように設計されているものとする。
３
表示
（１）
一般
液化石油ガス器具等は、安全上必要な情報及び使用上の注意を、見やすい箇所に容易に消えない方法で表示されるものとする。
（２）
個別の規定
イ
３（１）の規定による表示には、次の（イ）から（ニ）に掲げる液化石油ガス器具等の区分に応じ、それぞれ（イ）から（ニ）に定める事項を含むこと。
（イ）
別表第一第一号から第七号までの液化石油ガス器具等
届出事業者の氏名又は名称、法第四十七条第二項に規定する証明書の交付を受けた国内登録検査機関又は外国登録検査機関（以下「検査機関」と総称する。）の氏名又は名称
（ロ）
別表第一第八号から第十六号までの液化石油ガス器具等
届出事業者の氏名又は名称
（ハ）
別表第一第五号の液化石油ガス器具等
使用すべきふろがまの型式
（ニ）
別表第一第十号及び第十三号の液化石油ガス器具等のうち、開放式のもの
原則として赤系色の２０ポイント以上の大きさの文字で「十分な換気をしないと死亡事故に至るおそれがある。」旨の警告
ロ
３（２）イ（イ）又は（ロ）の規定により表示すべき届出事業者又は検査機関の氏名又は名称については、その者が経済産業大臣の承認を受け、又は経済産業大臣に届け出た場合に限り、その承認を受けた略称（別表第一第十三号の液化石油ガス器具等であつて、開放式のもののうち容器が組み込まれる構造のものにあつては、略称又は記号）又は届け出た登録商標（商標法（昭和三十四年法律第百二十七号）第二条第五項の登録商標をいう。）を用いることができる。
ハ
３（２）イ（ハ）の規定により表示すべきふろがまの型式は、経済産業大臣の承認を受けた場合は、使用すべきふろがまの表示を当該ふろバーナーに添付する書面に記載することができる。
別表第４
（第１８条関係）
特定液化石油ガス器具等の区分
検査設備
検査設備の基準
カートリッジガスこんろ
耐圧試験設備
窒素を充てんした容器又は水圧ポンプ（１．３メガパスカル以上の圧力を加えることができるもの（硬質管以外の管により適用除外ガス用容器と接合するものを製造する場合に限る。）及び２．６メガパスカル以上の圧力を加えることができるもの（硬質管以外の管により適用ガス用容器と接合するものを製造する場合に限る。））、圧力計及び液化石油ガス漏えい検知器を備えていること。
気密試験設備
窒素を充てんした容器又は圧縮機（適用ガス用容器と接合するものを製造する場合にあつては１．５６メガパスカル、適用除外ガス用容器と接合するものを製造する場合にあつては０．９メガパスカルの圧力を加えることができるもの）、圧力計及び液化石油ガス漏えい検知器を備えていること。
燃焼試験設備
赤外線分析計（０．３パーセント以下の一酸化炭素及び１２パーセント以下の二酸化炭素を測定することができるもの）、酸素濃度計、直流用電圧調整器（乾電池を用いて点火するものを製造する場合に限る。）、排ガス採取器（回転式で一定位置の排ガスの採取が自動的に行えるもの）、なべ（日本産業規格Ｓ２０１０（２００９）アルミニウム板製品器物の表２の規格に適合するずん銅なべのうち直径１４センチメートル、１６センチメートル、１８センチメートル及び２０センチメートルのもの）及びばねばかり（重さ５００グラムまで測定することができるもの）を備えていること。
半密閉式瞬間湯沸器
気密試験設備
圧縮機、マノメーター、液化石油ガス漏えい検知器及び精密ガス流量計（ソープフィルムメーター、バブルインジケーター又はこれと同等以上の精度を有するもの）を備えていること。
燃焼試験設備
マノメーター、水圧測定装置、ガラス製水銀棒状温度計（温度１００度まで測定することができるもの。）、赤外線分析計（０．３パーセント以下の一酸化炭素及び１２パーセント以下の二酸化炭素を測定することができるもの）、酸素濃度計、直流用電圧調整器、交流用電圧調整器及び騒音計（日本産業規格Ｃ１５０９―１（２０１７）電気音響―サウンドレベルメータ（騒音計）―第１部：仕様に定める規格に適合するもの）を備えていること。
消費ガス量測定設備
マノメーター、ガス圧力調整器及び湿式のガス流量計を備えていること。
半密閉式バーナー付ふろがま
気密試験設備
圧縮機、マノメーター、液化石油ガス漏えい検知器及び精密ガス流量計（ソープフィルムメーター、バブルインジケーター又はこれと同等以上の精度を有するもの）を備えていること。
燃焼試験設備
マノメーター、水圧測定装置、ガラス製水銀棒状温度計（温度１００度まで測定することができるもの。）、赤外線分析計（０．３パーセント以下の一酸化炭素及び１２パーセント以下の二酸化炭素を測定することができるもの）、酸素濃度計、直流用電圧調整器（乾電池を用いて点火するものを製造する場合に限る。）、交流用電圧調整器（交流電源を使用するものを製造する場合に限る。）及び騒音計（日本産業規格Ｃ１５０９―１（２０１７）電気音響―サウンドレベルメータ（騒音計）―第１部：仕様に定める規格に適合するもの）を備えていること。
消費ガス量測定設備
マノメーター、ガス圧力調整器及び湿式のガス流量計を備えていること。
ふろがま
気密試験設備
圧縮機及びマノメーターを備えていること。
ふろバーナー
気密試験設備
圧縮機、マノメーター、液化石油ガス漏えい検知器及び精密ガス流量計（ソープフィルムメーター、バブルインジケーター又はこれと同等以上の精度を有するもの）を備えていること。
燃焼試験設備
マノメーター、ガラス製水銀棒状温度計（温度１００度まで測定することができるもの）、赤外線分析計（０．３パーセント以下の一酸化炭素及び１２パーセント以下の二酸化炭素を測定することができるもの）、酸素濃度計、直流用電圧調整器（乾電池を用いて点火するものを製造する場合に限る。）、交流用電圧調整器（交流電源を使用するものを製造する場合に限る。）及び騒音計（日本産業規格Ｃ１５０９―１（２０１７）電気音響―サウンドレベルメータ（騒音計）―第１部：仕様に定める規格に適合するもの）を備えていること。
消費ガス量測定設備
マノメーター、ガス圧力調整器及び湿式のガス流量計を備えていること。
半密閉式ストーブ
気密試験設備
圧縮機、マノメーター、液化石油ガス漏えい検知器及び精密ガス流量計（ソープフィルムメーター、バブルインジケーター又はこれと同等以上の精度を有するもの）を備えていること。
燃焼試験設備
マノメーター、赤外線分析計（０．３パーセント以下の一酸化炭素及び１２パーセント以下の二酸化炭素を測定することができるもの）、酸素濃度計、直流用電圧調整器（乾電池を用いて点火するものを製造する場合に限る。）、交流用電圧調整器（交流電源を使用するものを製造する場合に限る。）及び騒音計（日本産業規格Ｃ１５０９―１（２０１７）電気音響―サウンドレベルメータ（騒音計）―第１部：仕様に定める規格に適合するもの）を備えていること。
消費ガス量測定設備
マノメーター、ガス圧力調整器及び湿式のガス流量計を備えていること。
ガス栓
気密試験設備
窒素を充てんした容器又は圧縮機（２２．５キロパスカル以上までの圧力を加えることができるもの）、圧力計、液化石油ガス漏えい検知器及び精密ガス流量計（ソープフィルムメーター、バブルインジケーター又はこれと同等以上の精度を有するもの）を備えていること。
機能試験設備
過流出安全機構作動試験装置（１，２００リットル毎時以上までの作動流量を測定することができるもの。過流出安全機構付のものを製造する場合に限る。）を備えていること。
別表第５
（第１８条関係）
品質管理に関する事項
基準
製品規格
製品規格は、技術上の基準を満足するように規定され、かつ、その内容が適切に見直され、必要に応じて適切に改正等が行われていること。
製品検査
１　製品の検査に関する規程が整備され、かつ、規程の内容が適切に見直され、必要に応じて適切に改正等が行われていること。
２　製品の検査が、規程に基づいて適切に行われていること。
３　製品の検査に関する記録が、規程に基づいて適切に作成され、かつ、保存されていること。
検査設備管理
１　検査設備の管理に関する規程が整備され、かつ、規程の内容が適切に見直され、必要に応じて適切に改正等が行われていること。
２　検査設備の管理が、規程に基づいて適切に行われていること。
３　検査設備の管理に関する記録が規程に基づいて適切に作成され、かつ、保存されていること。
製品の識別
製品等の状態を識別管理し、不良品の混入、出荷等を防ぐ手順が定められ、維持されていること。
資材受入管理
１　資材受入の管理に関する規程が整備され、かつ、規程の内容が適切に見直され、必要に応じて適切に改正等が行われていること。
２　資材受入の管理が、規程に基づいて適切に行われていること。
３　資材受入の管理に関する記録が規程に基づいて適切に作成され、かつ、保存されていること。
外注加工管理
１　外注加工の管理に関する規程が整備され、かつ、規程の内容が適切に見直され、必要に応じて適切に改正等が行われていること。
２　外注加工の管理が、規程に基づいて適切に行われていること。
３　外注加工の管理に関する記録が規程に基づいて適切に作成され、かつ、保存されていること。
製造工程管理
１　製造工程の管理に関する規程が整備され、かつ、規程の内容が適切に見直され、必要に応じて適切に改正等が行われていること。
２　製造工程の管理が、規程に基づいて適切に行われていること。
３　製造工程の管理に関する記録が規程に基づいて適切に作成され、かつ、保存されていること。
製造設備管理
１　製造設備の管理に関する規程が整備され、かつ、規程の内容が適切に見直され、必要に応じて適切な改正等が行われていること。
２　製造設備が、規程に基づいて適切に設置され、かつ、管理されていること。
３　製造設備の管理に関する記録が規程に基づいて適切に作成され、かつ、保存されていること。
苦情処理
１　苦情処理に関する規程が整備され、かつ、規程の内容が適切に見直され、必要に応じて適切に改正等が行われていること。
２　苦情処理に関する記録が規程に基づいて適切に作成され、かつ、保存されていること。
３　苦情処理の記録は、是正処置あるいは予防処置のために活用されていること。
組織及び責任と権限
品質に影響する業務を管理し、実行し、検証する役職者の責任及び権限の分担が明確にされていること。
文書管理
文書の管理の手順が定められ、維持されていること。
教育訓練
製品の検査の業務に従事する者に対しては、必要な教育訓練が実施されていること。
別表第６
（第２０条関係）
番号
液化石油ガス器具等の区分
表示の方法
１
カードリッジガスこんろ
ケーシング（直結型こんろにあつては、容器以外の部分）の表面の見やすい箇所に容易に消えない方法で表示すること。
２
半密閉式瞬間湯沸器
機器本体の表面の見やすい箇所に容易に消えない方法で表示すること。
３
半密閉式バーナー付ふろがま
機器本体の表面の見やすい箇所に容易に消えない方法で表示すること。
４
ふろがま
機器本体の表面の見やすい箇所に容易に消えない方法で表示すること。
５
ふろバーナー
機器本体の表面の見やすい箇所に容易に消えない方法で表示すること。
６
半密閉式ストーブ
機器本体の表面の見やすい箇所に容易に消えない方法で表示すること。
７
ガス栓
機器本体の表面の見やすい箇所に容易に消えない方法で表示すること。
８
調整器
機器本体の表面の見やすい箇所に容易に消えない方法で表示すること。
９
一般ガスこんろ
機器本体の表面の見やすい箇所に容易に消えない方法で表示すること。
１０
開放式若しくは密閉式又は屋外式瞬間湯沸器
機器本体の表面の見やすい箇所に容易に消えない方法で表示すること。
１１
高圧ホース
継手金具又は高圧ホースの表面の見やすい箇所に容易に消えない方法で表示すること。
１２
密閉式又は屋外式バーナー付ふろがま
機器本体の表面の見やすい箇所に容易に消えない方法で表示すること。
１３
開放式若しくは密閉式又は屋外式ストーブ
機器本体の表面の見やすい箇所に容易に消えない方法で表示すること。
１４
ガス漏れ警報器
機器本体の表面の見やすい箇所に容易に消えない方法で表示すること。
１５
低圧ホース
継手金具又は低圧ホースの表面の見やすい箇所に容易に消えない方法で表示すること。
１６
対震遮断器
機器本体の表面の見やすい箇所に容易に消えない方法で表示すること。
別表第７
（第２０条関係）
別表第８
（第２０条関係）
別表第９
（第２０条関係）
（備考）　表示の色は、地を銀色、文字等をオレンジ色とする。