火薬庫の構造は、二重の堅固な構造とし、外部構造は、厚さ二十センチメートル以上の鉄筋コンクリート造とし、内部構造の壁は、その外面が外部構造の壁の内面から二十センチメートル以上離れるようにし、かつ、湿気を防ぐ構造とすること。
二
火薬庫の基礎は、堅ろう高位とし、外部構造と内部構造との空間は、湿気の滞留を避け、排水を完全にすること。
三
削除
四
火薬庫の覆土（その入口に面する部分を除く。）は、四十五度より急でない勾配とし、外部構造の覆土の厚さは、三メートル以上とすること。
五
火薬庫の覆土は、石塊を含まないものとし、その表面には、できるだけ覆土の崩壊を防止するための措置を講ずること。
（地中式一級火薬庫の位置、構造及び設備）
第二十五条
地中に設置する一級火薬庫は、その位置、構造及び設備について、第二十四条第六号から第七号の二まで、第十号及び第十六号の規定のほか、次の各号の規定を守らなければならない。
一
火薬庫の位置は、堅ろうな地盤で、かつ、火薬類の爆発の際付近の坑内施設、坑内従業者等に危害を及ぼさない場所を選定すること。
二
火薬庫の構造は、鉄筋コンクリート造等堅固で湿気を防ぐ構造とすること。
ただし、岩質により安全と認められる場合でセメント塗込としたときは、木造で壁板を二重とすることができる。
三
建物の外壁と岩壁との間の空間は、湿気の滞留を避け、排水を完全にすること。
四
火薬庫の入口及び火薬庫に通ずるトンネルの入口には、鉄扉を設け、盗難を防止するための措置を講ずること。
五
削除
六
火薬庫の地盤の厚さは、次の表の基準によること。
区分
単位
貯蔵量に応ずる地盤の厚さ
地盤の厚さ
（以上）メートル
２９
２８
２６
２４
２１．５
２１．０
２０．５
２０．０
１９．５
１９．０
１８．０
１７．５
１７．０
１６．５
１５．５
１５．０
１４．０
１３．０
１２．０
１１．０
９．５
８．０
６．０
３．５
貯蔵する爆薬
（以下）トン
４０
３５
３０
２５
２０
１９
１８
１７
１６
１５
１４
１３
１２
１１
１０
９
８
７
６
５
４
３
２
１
七
火薬庫の入口又は火薬庫に通ずるトンネルの入口前方五メートル以内に第三十一条に規定する土堤を設けることその他の火薬類の爆発の際直接の衝動波が突出するおそれがないようにするための措置を講ずること。
（地下式一級火薬庫の位置、構造及び設備）
第二十五条の二
地下に設置する一級火薬庫は、その位置、構造及び設備について、第二十四条第六号から第七号の二まで、第十号及び第十六号並びに前条第四号の規定のほか、次の各号の規定を守らなければならない。
一
火薬庫の位置は、堅ろうな地盤で、かつ、火薬類の爆発の際付近の地下の施設、その施設内における従業者等に危害を及ぼさない場所を選定すること。
二
火薬庫の構造は、二重の堅固な構造とし、外部構造の壁は、鉄筋コンクリート造で、かつ、頂部を放爆式構造とし、内部構造の壁は、その外面が外部構造の壁の内面から二十センチメートル以上離れるようにし、かつ、湿気を防ぐ構造とすること。
三
火薬庫の外部構造と内部構造との間の空間は、湿気の滞留を避け、排水を完全にすること。
四
火薬庫には、搬出入用トンネルを設け、かつ、これとは別に放爆用トンネルを設けること。
五
火薬庫に通ずる搬出入用トンネルは、放爆用トンネルを介して火薬庫に通ずる位置に設置し、かつ、火薬類の爆発の際衝動波が流入しないための措置を講ずること。
六
火薬庫に通ずる搬出入用トンネルに昇降機その他火薬類の運搬に用いる設備を設けるときは、火薬類に摩擦及び衝撃を与えないような構造のものとすること。
七
第四号の放爆用トンネルは、次のイからニまでに定めるところによること。
イ
一の火薬庫について一箇所とし、鉛直に設置すること。
ロ
放爆用トンネルの地上の開口部は、雨水の浸入及び火災を防止するために、火薬類の爆発の際軽量の飛散物となる不燃性物質で覆うこと。
ハ
放爆用トンネルの地上の開口部上面には、盗難を防止するための措置を講ずること。
ニ
放爆用トンネルの断面の形状は円形又は正方形とし、火薬庫の貯蔵量に応じて、次の表の断面積とすること。
区分
単位
貯蔵量に応ずる放爆用トンネルの断面積
放爆用トンネルの断面積
メートル
平方
６４
５９
５３
４７
４１
３９
３８
３７
３５
３４
３２
３１
２９
２８
２６
２４
２２
２１
１９
１６
１４
１２
９
６
５
４
３
貯蔵する爆薬
（以下）トン
４０
３５
３０
２５
２０
１９
１８
１７
１６
１５
１４
１３
１２
１１
１０
９
８
７
６
５
４
３
２
１
０．７
０．５
０．３
八
火薬庫の側面及び底面の地盤の厚さは、前条第六号の規定を準用する。
九
火薬庫の土かぶりは、次の表の基準によること。
区分
単位
貯蔵量に応ずる土かぶり
土かぶり
（以上）メートル
２９
２８
２６
２４
２１．５
２１．０
２０．５
２０．０
１９．５
１９．０
１８．０
１７．５
１７．０
１６．５
１５．５
１５．０
１４．０
１３．０
１２．０
１１．０
９．５
８．０
６．０
３．５
貯蔵する爆薬
（以下）トン
４０
３５
３０
２５
２０
１９
１８
１７
１６
１５
１４
１３
１２
１１
１０
９
８
７
６
５
４
３
２
１
十
火薬庫の土かぶりの土は、石塊を含まないこと。
また、火薬庫の土かぶりの土には、火薬庫に付随する設備を含まないものとすること。
十一
火薬庫付近には、警戒札その他の警戒設備を設けること。
（二級火薬庫の位置、構造及び設備）
第二十六条
地上に設置する二級火薬庫は、その位置、構造及び設備について、第二十四条第一号、第四号、第五号、第七号、第七号の二、第九号から第十一号まで及び第十四号から第十六号までの規定のほか、次の各号の規定を守らなければならない。
一
火薬庫の構造は、平家建とし、鉄筋コンクリート造、コンクリートブロック造又はこれらと同等程度に盗難及び火災を防止するための措置を講じたものとすること。
二
火薬庫には、できるだけ第三十条に規定する避雷装置を設けること。
三
火薬庫の周囲は、できるだけ第三十一条に規定する土堤で囲むこと。
四
他の二級火薬庫との間に土堤を設けない場合には、その相互の距離は、次の表の基準によること。
区分
単位
貯蔵量に応ずる火薬庫相互の距離
火薬庫相互の距離
（以上）メートル
３３
３２
３０
２９
２８
２６
２４
２２
１９
１５
貯蔵する爆薬
（以下）トン
１０
９
８
７
６
５
４
３
２
１
貯蔵する爆薬の量は、火薬庫の貯蔵量のうち、いずれか大なるものとする。
２
地中に設置する二級火薬庫は、その位置、構造及び設備について、第二十四条第七号、第七号の二、第十号及び第十六号並びに第二十五条第六号の規定のほか、次の各号の規定を守らなければならない。
一
火薬庫の構造は、盗難を防止するための措置を講じたものとすること。
二
丘陵の斜面又はトンネルの内側壁に穴を掘って設けた場合にあっては、内側をコンクリートとし、又は木造の一重張りとすること。
（三級火薬庫の位置、構造及び設備）
第二十七条
地上に設置する三級火薬庫は、その位置、構造及び設備について、第二十四条第四号から第十一号まで、第十五号及び第十六号の規定のほか、次の各号の規定を守らなければならない。
一
火薬庫の壁（前面の壁を除く。）は、厚さ二十センチメートル以上の鉄筋コンクリート造又は厚さ三十センチメートル以上の補強コンクリートブロック造とし、前面の壁は、厚さ十センチメートル以下の無筋コンクリート造とすること。
二
削除
三
火薬又は爆薬と火工品（実包、空包、コンクリート破砕器、導爆線、電気導火線及び導火線を除く。）とを同時に貯蔵する場合にあっては、床の下を基礎と一体をなす厚さ十センチメートル以上のコンクリート打ちとし、かつ、厚さ三十センチメートル以上の鉄筋コンクリート造又は厚さ四十センチメートル以上の補強コンクリートブロック造の隔壁を床の下のコンクリート及び基礎と一体となるように設けること。
四
火薬庫の入口は、付近の保安物件に対し、危険のおそれがない側に設け、かつ、火薬庫の付近には、消火の活動のために必要な措置を講ずること。
五
火薬庫の周囲は、第三十一条に規定する土堤又は第三十一条の二に規定する簡易土堤で囲むこと。
２
地中に設置する三級火薬庫は、その位置、構造及び設備について、第二十四条第六号から第七号の二まで及び第十六号、第二十五条第一号から第四号まで及び第七号並びに前項第三号の規定のほか、次の各号の規定を守らなければならない。
一
火薬庫の地盤の厚さは、六十センチメートル以上とすること。
二
住宅その他の建築物の地下に設けないこと。
（水蓄火薬庫の位置、構造及び設備）
第二十七条の二
ピット式の水蓄火薬庫は、その位置、構造及び設備について、次の各号の規定を守らなければならない。
一
火薬庫の壁及び底面は、厚さ十五センチメートル以上の鉄筋コンクリート造とし、堅固で、かつ、水が漏れるおそれがないこと。
二
火薬庫の屋根には、盗難及び火災を防止するための措置を講ずること。
三
火薬庫には、水位計及び自動給水装置を設置すること。
四
火薬庫には、水があふれ出ることにより火薬類が流失することを防止するための措置を講ずること。
第二十七条の三
横穴式の水蓄火薬庫は、その位置、構造及び設備について、前条第三号及び第四号の規定のほか、次の各号の規定を守らなければならない。
一
火薬庫の内面は、堅固で、かつ、水が漏れるおそれがないこと。
二
火薬庫の前面の擁壁は、鉄筋コンクリート造とし、水圧に耐える堅固な構造とすること。
三
