十九の四　移動式製造設備の機械、器具又は容器について、特定硝酸アンモニウム系爆薬の付着、浸透又は浸入により爆発し又は発火しない構造となっていることを、目視等又は図面により検査する。
十九の五　第四条の二第一項第十九号ホの移動式製造設備の機械、器具又は容器が、振動、衝撃等により変形しない構造
十九の五　移動式製造設備の機械、器具又は容器について、振動、衝撃等により変形しない構造となっていることを、目視等又は図面により検査する。
二十　削除
二十　削除
二十一　第四条の二第一項第二十一号の移動式製造設備を照明する設備
二十一　移動式製造設備を照明する設備について、維持管理状況を、目視等により検査する。
二十二　第四条の二第一項第二十二号の移動式製造設備の機械設備の金属部における接地
二十二　移動式製造設備の機械設備の金属部について、接地の状況を、接地抵抗測定用器具を用いた測定又はその記録により検査する。
二十三　第四条の二第一項第二十三号の移動式製造設備又は廃薬焼却場における特定硝酸アンモニウム系爆薬の停滞量等の掲示
二十三　移動式製造設備又は廃薬焼却場の特定硝酸アンモニウム系爆薬の停滞量、同時に存置することができる特定硝酸アンモニウム系爆薬の原料の種類及び最大数量、定員、注意事項その他必要な事項の掲示の状況並びに記載事項の維持管理状況を、目視等により検査する。
二十四　削除
二十四　削除
二十五　削除
二十五　削除
二十六　第四条の二第一項第二十六号の移動式製造設備の粉じんの飛散を防ぐための措置
二十六　移動式製造設備の特定硝酸アンモニウム系爆薬及びその原料の粉じんの飛散を防ぐための措置の維持管理状況を、目視等により検査する。
二十七　第四条の二第一項第二十七号の移動式製造設備の静電気を除去する措置
二十七　移動式製造設備の静電気を除去する措置の維持管理状況を、目視等及び記録により検査する。
二十八　第四条の二第一項第二十八号の移動式製造設備の製造を中止する構造
二十八　移動式製造設備について、製造中に異常が発生した場合に直ちに製造を中止することができる構造の維持管理を目視等及び図面により検査する。
二十九　第四条の二第一項第二十九号の移動式製造設備の特定硝酸アンモニウム系爆薬と直接触れる回転部の摩擦により当該特定硝酸アンモニウム系爆薬が爆発し又は発火しない措置
二十九　移動式製造設備の特定硝酸アンモニウム系爆薬と直接触れる回転部の摩擦により当該特定硝酸アンモニウム系爆薬が爆発し又は発火しない措置の維持管理状況を、目視等及び記録により検査する。
三十　第四条の二第一項第三十号の移動式製造設備に備え付ける収納又は装塡するためのホースの摩擦、衝撃及び静電気に対する安全な措置
三十　移動式製造設備に備え付ける収納又は装塡するためのホースの維持管理状況を目視等及び記録により検査する。
三十一　第四条の二第一項第三十一号の特定硝酸アンモニウム系爆薬又はその原料を過度に加圧することを防ぐための措置
三十一　特定硝酸アンモニウム系爆薬又はその原料を加圧する設備について、当該特定硝酸アンモニウム系爆薬又はその原料を過度に加圧することを防ぐための措置の維持管理状況を、目視等、図面又は機器等の作動試験若しくはその記録により検査する。ただし、当該特定硝酸アンモニウム系爆薬又はその原料が、加圧により爆発し又は発火するおそれがない場合には、当該おそれがないことを、目視等、図面又は記録により検査する。
三十二　第四条の二第一項第三十二号の特定硝酸アンモニウム系爆薬及びその原料の運搬容器
三十二　特定硝酸アンモニウム系爆薬及びその原料を運搬する容器の維持管理状況を目視等により検査する。
三十三　第四条の二第一項第三十三号イの廃薬焼却場
三十三　廃薬焼却場について、移動区域内に設置されていることを、目視等により検査する。
三十三の二　第四条の二第一項第三十三号ロの土堤、防爆壁又は防火壁その他の延焼を遮断するための措置
三十三の二　土堤又は防爆壁を設置したものについては、土堤又は防爆壁を、別表第四第十六項又は第十八項に掲げる保安検査の方法により検査し、防火壁その他の延焼を遮断するための措置を講じたものについては、当該措置の状況を、目視等及び図面により検査する。ただし、火薬類が爆発し又は発火することにより周辺の施設に危害を及ぼすおそれがない場合には、当該おそれがないことを、目視等、図面又は記録により検査する。
三十三の三　第四条の二第一項第三十三号ハの周囲の火災を防止するための措置
三十三の三　周囲の火災を防止するための措置の維持管理状況を、目視等、図面又は機器等の作動試験若しくはその記録により検査する。
４　保安の確保のための組織及び方法
一　第六条第一項第一号の技術上の基準
一　危害予防規程に記載した技術上の基準が全ての従業者に理解され、実施され、かつ、維持されていることを、記録により検査する。
二　第六条第一項第二号の保安管理体制
二　危害予防規程に記載した保安管理体制が明確に定められていることを、規程等により検査する。
三　第六条第一項第三号の安全な製造作業
三　危害予防規程に記載した安全な製造作業の方法が全ての従業者に理解され、実施され、かつ、維持されていることを、記録により検査する。
四　第六条第一項第四号の点検
四　危害予防規程に記載した点検の方法が全ての従業者に理解され、実施され、かつ、維持されていることを、記録により検査する。
五　第六条第一項第五号の新増設に係る工事及び修理作業
五　危害予防規程に記載した製造施設の新増設に係る工事及び修理作業の管理体制が明確に定められていることを、規程等により検査する。
五の二　第六条第一項第五号の二の安定度試験の実施
五の二　危害予防規程に記載した安定度試験が適切に実施されていることを、記録により検査する。
六　第六条第一項第六号の危険時の措置
六　危害予防規程に記載した製造施設が危険な状態となつた時の措置が明確に定められ、かつ、全ての従業者に理解されていることを、記録により検査する。
七　第六条第一項第七号の協力会社の作業の管理
七　危害予防規程に記載した協力会社の作業の管理体制が明確に定められていることを、規程等により検査する。
八　第六条第一項第八号の危害予防規程の周知
八　危害予防規程の内容が全ての従業者に理解されていることを、記録により検査する。
九　第六条第一項第九号の保安に係る記録
九　危害予防規程に記載した保安に係る記録の規程が定められ、それにより記録が作成され、保存され、かつ、活用されていることを、記録により検査する。
十　第六条第一項第十号の危害予防規程の作成及び変更の手続
十　危害予防規程の作成及び変更の手続が明確に定められていることを、規程等により検査する。
十一　第六条第一項第十一号の災害の発生の防止のために必要な事項
十一　危害予防規程に記載した災害の防止のために必要な事項が、明確に定められ、全ての従業者に理解され、実施され、かつ、維持されていることを、規程等により検査する。
別表第四
（第四十四条の五第二項関係）
検査項目
保安検査の方法
１　火薬庫の保安距離の基準
１　第二十三条各項の火薬庫の外壁から保安物件に対する距離を、巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、既定の距離を満たしていることが目視等により容易に判定できる場合に限り、目視等による検査に替えることができる。
２　地上式一級火薬庫の基準
一　第二十四条第一号の火薬庫の設置場所
一　火薬庫の設置場所の状況を、目視等及び図面により検査する。
二　第二十四条第二号の火薬庫の構造
二　火薬庫の維持管理状況を、目視等により検査する。
三　第二十四条第三号の火薬庫の壁
三　火薬庫の壁の維持管理状況を、目視等により検査する。
四　第二十四条第四号の火薬庫の入口の扉
四　火薬庫の入口の扉及び盗難を防止するための措置の維持管理状況を、目視等により検査する。
五　第二十四条第五号の火薬庫の窓
五　火薬庫の窓の維持管理状況を、目視等、図面又は巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。
六　第二十四条第六号の地盤面からの湿気を防止するための措置
六　火薬庫の床について、地盤面からの湿気を防止するための措置の維持管理状況を、目視等により検査する。ただし、火薬類が湿気により変質するおそれがないことについては、目視等、図面又は記録により検査する
七　第二十四条第七号の火薬庫の内面
七　火薬庫の内面の維持管理状況を、目視等又は図面により検査する。ただし、火薬類の落下、衝突その他これらに類する事象による衝撃又は摩擦により当該火薬類が爆発し、又は発火するおそれがないことについては、目視等、図面又は記録により検査する。
七の二　第二十四条第七号の二の火薬庫の床面
七の二　火薬庫の床面の維持管理状況を、目視等又は図面により検査する。
八　第二十四条第八号の火薬庫の換気孔
八　火薬庫の換気孔の維持管理状況を、目視等又は図面により検査する。
九　第二十四条第九号の火薬庫の暖房設備
九　火薬庫の暖房設備により火薬類が爆発し、又は発火することを防止するための措置及び暖房設備の燃焼しやすい物との隔離の維持管理状況を、目視等又は図面により検査する。
十　第二十四条第十号の火薬庫の照明設備
十　火薬庫の照明設備により火薬類が爆発し、又は発火することを防止するための措置の維持管理状況を、目視等又は図面により検査する。
十一　第二十四条第十一号の火薬庫の屋根及び小屋組
十一　火薬庫の屋根の外面及び小屋組の維持管理状況を、目視等又は図面により検査する。
十二　第二十四条第十二号の避雷装置
十二　避雷装置の維持管理状況を、目視等により検査する。
