0 Départ de feu maîtrisé à la centrale nucléaire de Penly
Mardi 08 septembre 2009, une alarme incendie est apparue dans un local de la partie nucléaire des installations de l’unité de production n°1. Les consignes incendie ont immédiatement été appliquées.
A 14h, dès la confirmation de la présence de fumée par les équipes d’intervention d’EDF, les sapeurs pompiers ont été appelés et sont arrivés sur le site. Le départ de feu a rapidement été localisé et maîtrisé par les équipes d’intervention EDF. Les sapeurs pompiers ont confirmé l’extinction du feu dès 14h30. Il n'y a eu aucun blessé, ni aucune conséquence sur la sûreté et l'environnement de la centrale.
Le 22 juillet 2008, la centrale EDF de Penly a déclaré à l'Autorité de Sûreté Nucléaire un événement significatif de transport de niveau 0 de l'échelle INES. Cet événement concerne l'envoi, le 18 juillet 2008, en Chronopost, de 40 détecteurs incendie à la centrale EDF de Cruas (Drôme).
Il s'agit du même type de détecteurs que ceux utilisés dans le domaine public (détecteur ionique de fumée).
La réglementation des transports exige que ce type de matériel soit accompagné d'un formulaire particulier et d'un marquage sur l'emballage. Les règles en vigueur excluent en outre le recours aux services de La Poste.
C'est pour cette raison que cet événement a été reclassé au niveau 1 de l’échelle INES le 12 août 2008. Cet écart de transport n'a eu aucune incidence sanitaire et environnementale.
1 Evénement générique
Le fonctionnement d’une centrale nucléaire est basé sur trois circuits indépendants qui opèrent des échanges thermiques. Le circuit primaire, circuit fermé, assure la transmission de la chaleur dégagée dans le cœur du réacteur aux générateurs de vapeur.
Ces générateurs de vapeur assurent ensuite le transfert de chaleur du circuit primaire vers le circuit secondaire où l’eau est transformée en vapeur. A l’intérieur de chaque générateur de vapeur, près de 3300 tubes permettent la circulation de l’eau.
Des contrôles réguliers sont menés pour vérifier le bon état des tubes. A titre préventif, ceux susceptibles de présenter des défauts sont bouchés à chaque extrémité. Ce principe de bouchage des tubes a été prévu à la conception des centrales. Durant la visite décennale de l’unité n°2 de Saint-Alban permettant de réaliser des contrôles approfondis et réglementaires des installations, des tubes ont été bouchés du 15 au 16 avril 2008.
A la suite de l’épreuve hydraulique, réalisée le 30 avril, pour vérifier l’étanchéité et la résistance du circuit primaire, de nouveaux contrôles ont été réalisés sur les tubes. Ils ont montré qu’un bouchon manquait à l’extrémité de l’un d’eux. Des investigations supplémentaires ont été menées et, le 5 juin, le bouchon a été retrouvé à l’intérieur du tube sur lequel il avait été posé. Lors de ces contrôles, des défauts de montage ont également été identifiés sur trois autres bouchons qui étaient restés en place. Suite à cet événement, des vérifications ont été effectuées sur l’ensemble des unités de production du parc nucléaire d’EDF arrêtées pour maintenance et rechargement du combustible.C’est ainsi que le 23 mai, sur l’unité de production n°2 de Penly, les équipes ont constaté qu’un bouchon présentait, lui aussi, des défauts de montage. EDF a engagé des recherches et des analyses pour identifier l’origine de l’anomalie. Il s’agit d’un défaut de fixation du bouchon dans le tube du générateur de vapeur.Les 5 bouchons présentant un défaut de montage ont été remplacés par des bouchons neufs. Les contrôles qui ont suivi cette opération de remplacement se sont révélés satisfaisants. Pour éviter de nouveaux défauts de montage lors des prochaines opérations de bouchage de tube, EDF met en œuvre une surveillance renforcée avec une analyse systématique de chaque intervention de pause.
Tous les bouchons déjà en place vont être vérifiés lors de l’ouverture des générateurs de vapeur à l’occasion des prochains arrêts pour maintenance des unités de production. Sans conséquence sur la sûreté et le fonctionnement des installations, cet événement, appelé « générique » car commun à deux unités de production (Saint-Alban n°2 et Penly n°2), a été déclaré par EDF, le 17 juin, à l’Autorité de Sûreté Nucléaire au niveau 1 de l’échelle INES qui en compte 7.
La centrale nucléaire de Penly vient de proposer à l'Autorité de Sûreté Nucléaire le reclassement au niveau 1 de l'échelle INES* d'un événement survenu le 16 avril 2007 sur l'unité de production n°2. Ce jour-là, lors de deux essais périodiques, trois pompes d'un circuit d'injection d'eau ont été rendues indisponibles durant quelques minutes. Cette indisponibilité a dépassé de quelques minutes la durée autorisée. L'analyse plus complète de l'incident a montré qu'à l'amorçage des pompes, une présence d'air aurait pu potentiellement, en situation incidentelle, les empêcher de fonctionner.La détection de cet écart avait permis de remettre aussitôt en conformité les matériels. (*) L'échelle INES est une échelle internationale qui permet de classer les événements de sûreté. Elle est graduée de 1 à 7. Le niveau 1 correspond à une anomalie.
1 Evénement sûreté de niveau 1
Une alerte incendie s'est déclenchée à 12 h 20 dans le bâtiment du réacteur n° 2 de la  située en . Le réacteur s'est arrêté automatiquement. Le dégagement de fumée serait dû à un manquement d'huile au niveau d'une pompe d'alimentation d'eau, il n'y aurait donc pas eu de flammes mais uniquement de la fumée, a expliqué le président de la Commission locale information, Serge Boulanger.

 annonce pourtant dans un communiqué que deux départs de feu ont été maîtrisés à 13 h 15 par les pompiers. Une flaque d'huile serait à l'origine de ces incendies, selon des précisions d'un communiqué de l'. Il n'y a aucun blessé et les installations sont en sécurité, toujours selon le communiqué d'EDF.

Le réacteur reste à l'arrêt et sera inspecté vendredi par l'ASN.