Musí být známo, který prostor bude ohrožen v době, než začnou působit ochranná opatření aktivovaná přístroji. V takovém bezprostředním prostoru – který závisí na výše uvedených bodech – musí být vyloučeny zdroje iniciace. Aktivovaná ochranná opatření musí s dostatečnou úrovni jistoty zabránit výskytu nebezpečného výbušného prostředí mimo bezprostřední prostor a plané spuštění nesmí způsobit vznik dalších nebezpečí.
Vermeiden von gefährlichen Zuständen bei Ausfall einzelner Funktionen der Gaswarnanlagen (Zuverlässigkeit), Möglichkeit,die zu erwartenden Gemische durch geeignete Wahl von Anzahl und Ort der Messstellen ausreichendschnell und sicher zu erfassen, • ausreichend sicheres Verhindern des Auftretens gefährlicher explosionsfähiger Atmosphäreaußerhalb des Nahbereiches durch die auszulösenden Schutzmaßnahmen und Vermeiden anderweitiger Gefahren durch Fehlauslösung.